FR 2927167 A3 20090807 FR 0800606 A 20080206 Câble électrique à haut pouvoir de détection hydraulique Ce document comporte 4 pages, une page pour figures N° 1 et 2 et une pour abrégé. page 1/4 1 II est entendu que la présence d'eau en des lieux voulus secs occasionnée par des fuites d'origines diverses peut provoquer de graves dégâts. Cette présence d'eau , signalée dès sa naissance ne causerait aucune dégradations. Il s'agit principalement de signaler par exemple et entre autres : * dans un immeuble des fuites: d'eau de toiture, de collecteurs d'eau de pluie, de canalisations hydrauliques au droit des blocs de distribution, des chauffe-eaux ou sites recevant des appareils utilisant l'eau de ville ou une eau sous-pression. io * dans un bateau de surface ou immergé, au droit interne de la coque principale ou suivant le cas entre deux coques lorsque celui-ci est pourvu d'une double coque. ( pétroliers, cargos ou autres bâtiments...) C'est ce que propose cette présente invention qui vient améliorer 15 d'une manière certaine le moyen de détection et y associer simplement des moyens de signalisation et de localisation permettant une action corrective. La partie principale importante et innovante est le moyen de détection obtenu à partir d'un câble spécial obtenu en atelier de 20 câblerie en grandes longueurs, sécable suivant besoin, aisément raccordable entre eux et aux câbles ou bornes d'alimentation à l'aide de manchons à sertir ou de borniers à vis et ceci même sur un chantier. De nombreux brevets tentent de proposer des solutions mais 25 aucune des solutions jusqu'à ce jour n'ont été réellement appliquées avec succès dans l'industrie. Dans le cadre d'une détection électrique par électrodes et si l'on se contente de saisir seulement le signal obtenu par les électrodes baignant dans de l'eau, ceci sous une tension faible pour une raison 30 de sécurité ( par exemple 12 volts) on est amené à amplifier ce signal par un circuit électronique. Dans la présente invention, l'eau qui va contacter les conducteurs passera au travers d'une matière hydrophile saturée de se/ minéral ce qui viendra augmenter la conductibilité de l'eau et assurer ainsi 35 une bonne liaison électrique entre les deux conducteurs du câble. Ce câble est disposé dans tous les lieux pouvant-être soumis à une présence anormale d'eau. La longueur sera adaptée aux points et aux surfaces à surveiller. 40 Ce moyen de se prémunir des dégâts des eaux est constitué principalement de deux parties : * la détection * le traitement du signal pour la localisation et la 45 signalisation. 2927167 Câble électrique à haut pouvoir de détection hydraulique page 2/4 1 La détection Elle est réalisée par la mise en place d'une longueur adaptée d'un câble spécial suivant la constitution ci-dessous et figure N°1. Ce câble de construction coaxiale est composée de: s * âme multi-brins d'une section par exemple de 1 mm2 de cuivre, repère 1 * nappage en guipage de multitude de brins de faible diamètre et de section totale par exemple de 1 mm2 de cuivre, repère 3 * interposition entre repère 1 et 3 d'un séparateur isolant spiralé, Io repère 2 * nappage d'une matière hydrophile saturée de sel minéral, repère 4 * gaine tressée de maintien de la matière hydrophile, en matière isolante, repère 5 15 * gaine mince d'étanchéité du câble en stockage, repère 7 déchirable par fil interne, repère 6 Ce câble-détecteur ainsi défini, est coupé à longueur adaptée au 20 besoin, pouvant-être de 20 cm sous un chauffe-eau à plusieurs dizaines de mètres déroulées en sous-pente de toiture ou dans un grenier. Dans le cas d'une détection: * si la longueur du câble détecteur est courte , le détecteur est 25 consommé et simplement remplacé, il est dit consommable. * si la longueur du câble détecteur est importante, la longueur de câble souillée est coupée, remplacée et les nouvelles longueurs aboutées, il est dit semi-consommable. De part leur structure multi-brins les conducteurs sont aisément 30 reliables entre eux ou au circuit d'alimentation par des manchons de sertissage ou borniers à vis et ceci même sur un chantier. Les différents câbles-détecteurs peuvent-être regroupés et câblés en parallèle. 2927167 Câble électrique à haut pouvoir de détection hydraulique page 3/4 Le traitement du signal II comprend suivant figure N°2: * l'alimentation électrique, Cl , du/des câbles détecteurs, C2, C3, * la localisation du ou des câbles souillés, s * la transmission, C4 , du signal d'alarme. L'alimentation, des câbles-détecteurs est assurée au travers d'un transfo, Tr, de sécurité 220V/12V. La bobine d'un relais ,R, comportant un contact normalement ouvert est inséré dans ce circuit. La bobine du relais est alimentée io en 12 V, lorsque les deux conducteurs du câble- détecteur sont mis en court-circuit par une présence d'eau traitée par le sel minéral contenu dans la matière hydrophile, repère 4 , ce qui permet ainsi la fermeture des contacts du relais, R , Plusieurs câbles-détecteurs peuvent être mis en parallèle, câble, C2, 15 et câble, C3, Des lampes témoins, LI , L2 , peuvent-être installées sur chacun des circuits afin de déterminer la provenance de la détection. L'ensemble de ces composants peuvent-être regroupé dans un boîtier, B , comportant les sorties de câbles, CI , C2 , C3 , C4, 20 La fermeture des contacts du relais constitue un "contact sec " C4, qui est envoyé dans un coffret principal et traité pour assurer la signalisation de l'alarme et/ou ordonner des commandes de sécurisation, par exemple: * allumer une lampe témoin, 25 * alimenter une sirène, * entrer dans la logique de la centrale de sécurité et de surveillance de l'habitation au même titre qu'une alarme intrusion ou de détection de fumée et éventuellement dans un premier temps envoyer un message sur un téléphone portable. 30 *ordonner la commande d'une électro-vanne de coupure du réseau d'eau. L'envoi de ce contact sec, C 4 , de relais vers le coffret principal peut-être effectué par une liaison filaire ou par message codé au travers d'ondes hertziennes. REVENDICATIONS 1. Câble électrique à haut pouvoir de détection hydraulique caractérisé en ce qu'il comporte deux conducteurs (1,3) isolés l'un de l'autre par un séparateur isolant spiralé (2 ), un nappage de matière hydrophile saturée de sel minéral (4 ), une gaine tressée (5 ) isolante de maintien de la matière hydrophile et une gaine (7 ) extérieure d'étanchéité du câble en stockage déchirable par un fil ( 6 ) disposé à l'intérieur de celle-ci. 2. câble électrique selon revendication 1 caractérisé par le fait qu'il est sécable. 3. câble électrique selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il constitue un détecteur de fuite utilisable dans le bâtiment et la construction navale notamment navires de surface et sous -marins.