FR 2904937 A3 20080222 FR 0607939 A 20060821 -1- Le présent système objet de l'invention comporte un support mural (1) 5 Muni d'un crochet peseur (2) sur lequel est suspendu un extincteur à Préssion auxilliaire (3).le crochet intègre un système de contrôle du Poids (4) comprenant un ressort amortisseur (12) un capteur de 10 Précision(5) un dispositif électronique d'alimentation et de contrôle(4) Un voyant lumineux (16) un buzzer(7)un circuit émetteur (8) La mesure sera d'une précision de + ou - 0 , 1% permettant de détecter 15 La différence de poids entre la sparklett (9) selon qu'elle soit pleine ou Vide.(exemple:un extincteur pèse 20 kg. La sparklett chargée au CO2 pèse 260 gr. la sparklett vide pese 60 gr. Cette différence de 200 gr 20 Sera détectée par le capteur et déclenchera l'alarme.) L'étalonnage est réalisé par le potentiomètre (10) et le voyant (11) Une baisse du poids de 0, 1% déclenchera le buzzer(7) ainsi que le 25 voyant (16) qui de vert passe au rouge. Le report au poste de surveillance sera réalisé par l'émetteur (8) qui émettra un signal (S)numérique traduit en clair avec le n et la 30 localisation de l'appareil défaillant.le poste de contrôle sera équipé Des moyens pour enregistrer les événements.les stocker en mémoire inviolable et pour les restituer avec un code d'accès. 35 L'organisme de contôle habilité par les assurances disposera du code. au certificat Q4 de vérification sera obligatoirement annexé l'impression des événements mémorisés. 10 15 20 25 30 2904937 -2- Avantages de l'invention: les extincteurs à pression auxilliaire représentent 85% du parc Français. Le contrôle obligatoire une fois par an nécéssite le démontage de la sparklett et vérifier par pesée qu'elle est chargée. Les démontages successifs ont l'inconvénient de détériorer les filetages (Rendant les appareils dangereux) Les coûts de la main d'oeuvre agréée sont élevés. Une seule vérification /an ne donne pas une garantie de fonctionnement . Entre deux contrôles. Ayant énuméré les inconvénients de la procédure actuelle,les avantages sont évidents: - Amélioration de la sécurité par un contrôle peunanent - amortissement rapide par rapport aux couts des vérifications. - préservation de l'état du matériel - déclenchement immédiat de l'alarme en cas d'enlèvement ou d'utilisation de l'extincteur.et localisation -mémorisation des événements en mémoire protégée par code d'accès (évite la fraude aux assurances) - le système devra se faire agréer par les assurances et être obligatoire. 5 REVENDICATIONS 1- système de support mural(1)avec mécanisme de contrôle automatique D'extincteur portatif (3) à pression auxilliaire, caractérisé en ce qu'il comprend un crochet peseur (2)sur lequel est suspendu l'extincteur(3) 2- système selon la revendication 1 caractérisé en ce que le crochet peseur(2) comporte un ressort amortisseur(12) et un capteur depesée(5) 10 3- système selon la revendication 2 caractérisé en ce que le crochet peseur(2) comporte un dispositif électronique d'alimentation(6), un dispositif d'alarme sonore(7)et lumieuse( 16) et un émetteur de signal d'alarme et localisation à distance(8) 4- système selon la revendication 1 caractérisé en ce que le crochet peseur(2) comporte un potentiomètre d'étalonnage(10) du poids de 15 l'extincteur (3 5- utilisation du système selon l'une quelconque des revendications Précédentes avec un périférique de surveillance équipé de moyens d'enregistrement, de mémoire à code d'accés et impression des événements émis par l'émetteur (8) permettant d' établir les Certificats demandés par les assurances,pour le contrôle des 20 extineteurs portatifs.