FR 2880948 A1 20060721 FR 0500567 A 20050119 La présente invention concerne un dispositif pour tester les supports de crosse et les échelons dans les regards de visite d'ouvrage souterrains. Le dispositif, selon l'invention, permet de vérifier que le support de crosse et les échelons de descente soient correctement scellés, et soient résistants à une force de traction conformément aux exigences de la norme NF EN 795, relatives aux dispositifs d'ancrage. Pour ce faire, ce dispositif est composé de: 1 tréteau métallique ( fig. 6). 1 tire fort avec câble, force de traction > 500 baN ( fig. 6). 10 1 tendeur à pas métrique ( fig. 4). 1 dynamomètre numérique étalonné, force > 500 baN ( fig. 3). 1 console A , métallique, triangulaire, adaptable sur le porte crosse, avec tige de verrouillage ( fig. 2). 1 console B , métallique, adaptable et ajustable sur les échelons 15 ( fig. 1). 1 progiciel ( fig. 5). Les figures mentionnées ci-dessus illustrent les différents éléments composant le dispositif. L'installation du système consiste: - bans un premier temps à mettre en place la console B ( fig. 1) sur 3 échelons, l'installation et la fixation de celle-ci est très importante; pour que la traction engendrée soit homogène pour les 3 échelons, il est important que les crochets d'ancrages ( fig. 1 a) du 1e" et 2éme échelons soient solidaires du 3éme échelons. A cet effet, cette console comporte un système d'ajustage ( fig. 1 b) situé au niveau des crochets d'ancrages. L'installation et la fixation de la console A ( fig. 2) sur le porte crosse s'effectue au moyen d'une tige métallique dont le diamètre est similaire à celui de la crosse. - Lorsque la console A et la console B sont en place, nous installons 30 le tire fort. A son extrémité supérieure est fixé le tendeur à pas métrique ( fig. 4) permettant un affinage de la force d'arrachement compatible avec le logiciel. A l'autre extrémité est fixé le dynamomètre ( fig. 3). Cet ensemble tendeur à pas métrique - tire fort - dynamomètre est fixé à un tréteau métallique ( fig. 6) dont la résistance est testée à 2000 baN. Ce dernier est positionné à cheval sur le trou d'homme du regard de visite. - Le dynamomètre numérique est raccordé à un ordinateur muni d'un 40 logiciel ( fig. 5) permettant d'effectuer la mesure. La prise de mesure consiste, une fois le système connecté à l'ordinateur, à approcher la valeur de la force de traction à l'aide du tire fort dans un premier temps, puis à affiner le réglage avec le tendeur à pas métrique dans un deuxième temps. Ce dernier permet d'obtenir la valeur immédiatement supérieure à la tolérance 45 maximale. Après avoir renseigné informatiquement les paramètres d'identification et lorsque la force de traction est atteinte et stabilisée, il y a déclenchement de la mesure sur une durée de 3 minutes. Cette durée n'est pas figée et pourra évoluer sur avis des donneurs d'ordres. Si la tension initiale diminue sous la tolérance le test est non conforme. bans le cas contraire il est conforme. A l'issue de ce test il y a récupération des données et émission d'un rapport de test. Chaque test informatique est numéroté et le numéro est inviolable. Celuici est reporté sur la plaque signalétique qui est apposée et plombée dans le regard concerné. bans la forme de réalisation actuelle, le tréteau ainsi que les consoles A et B sont métalliques, mais une autre matière pourrait être envisagée moyennant que celle-ci résiste à une force équivalente ou supérieure. Le système de traction, selon l'invention, est réalisé par l'intermédiaire d'un tire fort et d 'un tendeur à pas métrique, mais pourrait toute fois être remplacé par tout autre moyen de traction permettant d'obtenir une tension et un réglage fin de la traction demandée. REVENDICATIONS 1 / Dispositif pour tester l'arrachement des supports de crosses et des échelons dans les regards de visite d'ouvrage souterrains, caractérisé en ce qu'il comporte une console B métallique ( -1- ) qui est mise en place sur 3 échelons, une fois la mise en place de cette console, installation de la console A (-2- ) sur le porte crosse, verrouillé par l'intermédiaire d'une tige métallique. Afin d'obtenir une mesure précise, un dynamomètre numérique étalonné ( -3- ) est fixé à un câble, qui passe par la poulie de la console B et est relié au tire fort (-4). Pour permettre un réglage fin de la traction, utilisation d'un tendeur à pas métrique (-5- ). L'ensemble tire fort - tendeur à pas métrique dynamomètre est fixé à un tréteau métallique (-7- ). Ce dernier est positionné à cheval sur le regard de visite des ouvrages souterrains. 2 / Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la console B métallique ( -1- ) constitue un élément important du dispositif. Pour que la traction engendrée soit homogène pour les 3 échelons, les crochets d'ancrages (a) du 1e" et 2éme échelons sont solidaires du 3éme 3 / Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2 caractérisé en ce que la console B métallique ( -1- ) possède un système d'ajustage ( b) situé au niveau des crochets d'ancrages. 4 / Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le dynamomètre numérique étalonné ( -3- ) est relié à un logiciel (-5- ), afin de permettre la prise 20 de mesure et le traitement de celle ci.