FR 2859916 A1 20050325 FR 0311178 A 20030924 1 Un feu qui arrive sur une maison avec un vent de 50 km/H met entre 2 à 5 mn pour passer et détruire tout ce qui peut brûler. Ce système consomme 2 à 400L d'eau par minute. Remède: tuyauterie cuivre assemblée par sertissage per- cée et dotée de jets différents diffusés par buses et installée sur le toit fixée solidement par des supports galvanisés, les buses réglables pour le jet central, sont fixes pour le balayage horizontal.(1) et ouvertes à 1204. Le premier, créant un effet brumisateur dirigé verticale10ment, le deuxième et le troisième plus concentré-se croisant avec les jets précédents. Le premier servant à faire baisser la température ambiante (pouvant aller jusqu'à 8000), les deux autres à refroidir à mouiller et à dégale toit en protection des projectiles enflammés tel que: pignes de pin, branchages i ncandescants, aiguilles résiduelles. (2) En deuxième lieu l'eau s'écoulant soit,sur le bord du toit créant un rideau de protection pour, les volets et portes, soit dans une chenau. Dans ce deuxième cas, il est prévu une deuxième canalisation cachée sous la goutière en diam 28 cuivre, avec des buses disperseuses dirigées vers le bas arrosant la façade exposée, protégeant en plus volets, fenêtres et portes(3). La pression et le débit d'eau est assurée par un groupe 25motopompe puisant l'eau dans la piscine ou dans une réserve (genre cuve à eau polyétilène) prévue à cet effet 2000L suffisent pour une maison de 200 IL et deux toits différents. Les jets s'écoulent de haut en bas dans le sens des tuiles, ce procédé respecte l'état de l'habitation Z 2859916 sans aucune dégradation intérieure, contrairement aux lan- ces incendies qui elles, débitent l'eau de bas en haut soulevant la toiture, d'autre part, lors du passage du feu sur une maison, aucune personne n'est exposée à l'extérieur dû à l'autonomie du procédé. Par souci d'esthétique, la tuyauterie unique pour un toit ne sera pas positionnée di- 35rectement sur le faitage mais juxtaposée maxi 20 cm et à une hauteur ne dépassant pas 3 cm du côté ou les regards seront les moins critiques, pour les toits à plusieurs pentes, le système aspergeur sera plus dense en bout de toiture principale et dirigé de la façon la plus protectrice 4080 à 87 perpendiculaire à la rampe(4) toujours à l'horizontale. Pour les grandes longueurs plus 10 m, une deuxième tuyauterie à l'intérieur de la première garantira la pression constante et régulière dans tout l'ensemble.(5) Un ballon 45surpresseur de 200L régularisera le débit requis et sera lui, alimenté par un groupe motopompe, suivant la hauteur de l'ensemble à protéger. Ce dernier sera volontairement surdimentionné Exemple: 20m de tuyauterie nécessitant une arrivée d'eau 50de 200L/mn pourra en produire le double. Une soupape de sécurité pression automatique renvoyant si besoin est, l'eau exédentaire à la réserve. Les tuyauteries montantes elles, seront masquées par des caches genre écoulement d'eau pluviale couleur sable, se mariant pratiquement avec tous les enduits de façade. *Le jet brumisateur sera dirigé verticalement pour retomber en pluie. Il faut savoir que le feu crée son propre vent de bas en haut, formant une sorte de rouleau qui aspirera le coeur du jet central et refroidira ainsi ce tour-60 billon destructeur. L'inclinaison sera de 90 la pression de 5 bars garantie l'effet de pluie fine. Le groupe motopompe sera auto-protégé lui aussi par un jet diffusé préservant la partie allumage et aspiration d'air. Il sera soit à démarrage auto- 65matique piloté par une télécommande à déclanchement thermique situé en limite de propriété, soit par un système à démarrage manuel. Une signalétique au portail pour prévenir les pompiers de l'équipement de la maison en cas d'absence des propriétai-70res serait à souhaiter, car pendant les feux, un camion est positionné devant chaque maison à risque. Ce système pourrait les dégager de cette charge et les utiliser ail-leurs. REVENDICATIONS: 1 ) système autonome de protection incendie pour les maisons caractérisé en ce que, il comporte: - Une tuyauterie en cuivre assemblée par sertissage disposée sur le toit, la canalisation étant décalée latéralement par rapport au faîtage pour ne pas nuire à l'esthétique et étant munie de buses projetant des jets d'eau pour la protection du toit. 2 ) système autonome de protection incendie selon la revendication 1 caractérisé en ce que: - les buses comportent TROIS (3) jets distincts, dont un (1) jet vertical avec effet brumisateur et, deux (2) jets horizontaux à 120 . 3 ) système autonome de protection incendie selon la revendication 2 caractérisé en ce que: - Les jets horizontaux d'une buse se croisent avec les jets horizontaux de buses voisines. 4 ) système autonome de protection incendie selon les revendications 1 à 3 caractérisé en ce que - il comporte entre outre une tuyauterie derrière la gouttière munie de gicleurs simples avec un jet dirigé vers le bas.