FR 2848866 A1 20040625 FR 0216222 A 20021219 -1 La présente invention concerne un dispositif coupe feu comportant des tourniquets d'arrosage. Ce dispositif devra, avec certaines conditions matérielles, de rapidité d'intervention et de possibilités techniques couper le triangle du feu par cette pluie régulière, comburant détrempé, dégagement de vapeur d'eau et diminution de chaleur avec refroidissement de la zone arrosée Les sapeurs pompier 5 peuvent ensuite procéder à l'extinction proprement dite et au déblaiement suivant le type d'intervention engagée. Ils auront un gain de temps en rapport avec le personnel engagé. La pose des pieds de tourniquets doit être rapide et nécessite que peu de sapeurs Ensuite une petite surveillance, une permanence et une gestion de l'eau doivent suffirent. Le reste de l'équipe peut donc continuer à attaquer le feu pour circonscrire tout en ayant protégé les parties les plus sensibles de l'intervention. Donc, un tourniquet, doit dans certains cas, remplacer le travail d'un ou deux sapeurs qui en principe sont avec une lance de 45 à arrêter la progression du feu. Ces appareils peuvent être placés dans des endroits à risque (bordures de bâtiments, rayonnement 15 important, explosions, éboulements et souvent arrosage de longue durée et simplement parfois dans l'attente des secours pour campings, particuliers, industriels, groupements forestiers Un équipement complémentaire tel que moto pompe, tuyau 45-70, division mixte et le support équipé du tourniquet avec une petite remorque pour le transport sur zone d'intervention peut être envisager par les propriétaires Une manoeuvre annuelle est souhaitable pour vérifier et la mise au point d'une 20 intervention future. Les véhicules sapeurs pompiers de 4 000 litres et plus seront équipés de 2 à 3 tourniquets pour 60 à % du parc des CS, CSP et C Pl en zones sensibles pour une efficacité maximum. L'ensemble coupe feu caractérisé en ce qu'il comporte au moins deux dispositifs d'arrosage avec 25 tourniquets. Figure 1 L'ensemble coupe feu comporte au moins un dispositif d'arrosage d' un support métallique de 3 ou 4 pieds (A) rétractables et réglables individuellement en hauteur par un clips (B) Ce -2 dispositif permet de parer aux dénivellations de terrains et un tourniquet d'arrosage(C) fixé au centre de la plaque (D) et demi-raccord pompier et réduction (E). Figure 2 Support métallique vue de dessus Quatre pieds (A) Vide (B) central circulaire destiné à la fixation du tourniquet. Figure 3 Support métallique vue de dessus Trois pieds (A) Vide (B) central circulaire destiné à la fixation du tourniquet. Figure 4 Ensemble coupe feu comportant des tourniquets d'arrosage L'établissement d'un ou de 35 plusieurs véhicules sapeurs pompiers porteurs d'eau pour couper la progression de différents feux extérieurs (forêts, broussailles) par un rideau d'eau Les véhicules arrivés sur zone en présence d'un incendie sur environ 2 hectares de forêt (B) avec un vent moyen, il faut protéger un camping (C) La route (D) permet d'établir les FPT (A) et les CCF (H) sur le chemin (E) L'ensemble des tourniquets (G) sont disposés tous les 40 mètres environ aux endroits désignés par le chef d'agrès et 40 alimentés par des tuyaux de 45 (F) sur les porteurs d'eau La mise en eau est faite par ordre du PC mobile ou du chef de zone Le mouillage (I) doit se faire environ 15 minutes avant l'arrivée du feu (J) et suivant la végétation et persévérer jusqu'à l'arrêt de la progression du feu Une LDT doit être établie en protection du personnel et parer à d'éventuelles reprises. Figure 5 Ensemble coupe feu comportant des tourniquets d'arrosage L'établissement d'un ou de 45 plusieurs véhicules (A) sapeurs pompiers porteurs d'eau pour l'extension et couper la progression d'un feu (B) de bâtiment industriel Après reconnaissance, le chef d'agrès fait établir sur division (D) des tourniquets (E) alimentés sur tuyau de 45 (F) de chaque côté du bâtiment (C) en feu Les tourniquets utilisés sont à fort débit Les véhicules doivent être alimentés dans un délai plus bref. Figure 6 Ensemble coupe feu comportant des tourniquets L'établissement d'un ou de plusieurs 50 véhicules sapeurs pompiers porteurs d'eau pour l'extinction d'un début de feu de poulailler Le premier véhicule (A) arrivé sur place est le FPT Après reconnaissance, le chef d'agrès fait établir un tourniquet (B) alimenté par un tuyau de 45 (C) par les sapeurs pompiers équipés des ARI à 8 à 10 mètres d'un bout du poulailler (D) La mise en eau se fait immédiatement (E) L'établissement des autres tourniquets (F) se font tous les 15 à 20 mètres sur le reste du poulailler avec mise en eau 55 immédiate Le second véhicule établit aussi ses tourniquets sur ordre du chef d'agrès L'arrosage se fait pendant une période de 10 à 20 minutes et une nouvelle reconnaissance du chef d'agrès permet un bilan de l'intervention. -,,_^ -, 2848866 REVENDICATIONS 1) Ensemble coupe feu comportant au moins deux dispositifs d'arrosage avec tourniquets caractérisé en ce que chaque dispositif d'arrosage comporte un support métallique de 3 ou 4 pieds (A) rétractables et réglables individuellement en hauteur par un clips (B) permettant de parer aux 5 dénivellations de terrains et un tourniquet d'arrosage (C) fixé au centre de la plaque (D) et demiraccord pompier et réduction (E) 2) Procédé de mise en oeuvre d' un ensemble coupe feu comportant des tourniquets d'arrosage selon la revendication 1 caractérisée en ce que pour couper la progression de différents feux extérieurs (forêts, broussailles) par un rideau d'eau, l'ensemble des tourniquets (G) sont disposés tous les 40 10 mètres environ et alimentés par des tuyaux raccordés sur des véhicules porteurs d'eau, le mouillage (I) se faisant environ 15 minutes avant l'arrivée du feu (J) et suivant la végétation 3) Procédé de mise en oeuvre d'un ensemble coupe feu comportant des tourniquets d'arrosage selon la revendication 1 caractérisée en ce que pour couper la progression d'un feu (B) de bâtiment industriel, les tourniquets (E) sont alimentés sur tuyaux de chaque côté du bâtiment (C) en feu et 15 utilisés à fort débit. 4) Procédé de mise en oeuvre d'un ensemble coupe feu comportant des tourniquets d'arrosage selon la revendication 1 caractérisée en ce que pour l'extinction d'un début de feu de poulailler, un tourniquet (B) alimenté par un tuyau un tuyau (F) est établi à 8 à 10 mètres à l'intérieur d'un bout du poulailler (D), la mise en eau se fait immédiatement (E), l'établissement des autres tourniquets (F) 20 se font tous les 15 à 20 mètres sur le reste du poulailler avec mise en eau immédiate et l'arrosage se fait pendant une durée de 10 à 20 minutes.