FR 2857440 A1 20050114 FR 0308253 A 20030707 2857440 -1- La présente invention concerne un dispositif qui permet de réguler la température d'un fluide caloriporteur ou réfrigérant en sortie d'un échangeur d'un générateur par rapport à une température de référence choisie en faisant varier la vitesse de ce fluide au contact de l'échangeur et ce quelque soit la puissance délivrée par l'échangeur. Les générateurs thermiques ou frigorifiques fournissent une quantité de calories ou de frigories variable en fonction de leur gamme de puissance et la température du fluide en sortie de leurs échangeurs ( généralement de l'air) va varier en fonction cette puissance, ce qui crée par rapport aux températures que l'on souhaite obtenir dans les volumes à tempérer, des écarts importants de température et de ce fait, accumule dans les points hauts ou bas de ces volumes un excès de calories ou de frigories d'ou une consommation inutile en énergie. Ce système a l'avantage de pouvoir contrôler la température en sortie d'un échangeur et de l'adapter par rapport aux températures que l'on souhaite obtenir dans les volumes à tempérer évitant ainsi les accumulations de températures trop élevées dans les points hauts et les accumulations de températures trop basses dans les points bas de ces volumes. On pourra à partir de conduits de souffler l'air chaud dans les parties les plus basses des volumes à chauffer et l'air froid dans les parties les plus hautes des volumes à refroidir et en augmentant ainsi le brassage de l'air obtenir une meilleure homogénéisation des températures dans ces volumes et une économie d'énergie conséquente. Les applications sont nombreuses tant sur le plan domestique qu' industriel. Un capteur mesure la température du fluide en sortie de l'échangeur, la transmet à un système qui la compare à une température de référence choisie. Ce système va agir sur la vitesse du fluide au contact de l'échangeur pour que la température en sortie de l'échangeur reste voisine de la référence choisie et ce quelque soit la puissance fournie par l'échangeur, sauf s'il n'a pas ou n'a plus la capacité suffisante pour fournir l'échange attendu, notamment lors des phases de démarrage ou de mise en arrêt. 2857440 -2- Selon certaines configurations des appareils, le système assurera un débit du fluide minimum dés leurs mises en fonctionnement pour permettre au capteur de mesurer la température du fluide en sortie de l'échangeur. Dans tous les cas, il est souhaitable de canaliser le passage du fluide au contact de l'échangeur. -3-REVENDICATIONS 1) Dispositif permettant de réguler la température d'un fluide caloriporteur ou réfrigérant en sortie d'un échangeur d'un générateur par rapport à une température de référence choisie caractérisé en ce qu'il fait varier la vitesse de ce fluide au contact de l'échangeur et ce quelque soit la puissance délivrée par l'échangeur. 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'un capteur mesure la température du fluide en sortie de l'échangeur. 3) Dispositif selon la revendication 1 et la revendication 2 caractérisé par un système qui compare la température du capteur à une température de référence choisie pour agir sur la vitesse du fluide au contact de l'échangeur pour que la température du fluide en sortie de l'échangeur reste voisine de la température de référence choisie et ce quelque soit la puissance délivrée par l'échangeur. 4) Dispositif selon les revendications 1, 2 et 3 caractérisé par un système qui fait varier la vitesse du fluide au contact de l'échangeur. 5) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par des conduits qui amènent l'air chaud dans les parties basses des volumes à chauffer et l'air froid dans les parties hautes des volumes à refroidir.