FR 2838181 A1 20031010 FR 0204333 A 20020408 1 2838181 DESCRIPTIF La présente invention concerne un dispositif permettant de remplacer aisément le système, obsolète, de compresseur d'air placé sur les appareils de climatisation et les groupes froids des chambres froides par une pompe haute pression, silencieuse, capable d'alimenter un grand nombre d'appareils de climatisation. Traditionnellement, la poussée de gaz provoquée par le compresseur actuel est relativement faible. Par conséquent, il est impératif de positionner le groupe, contenant le réservoir, le radiateur et le réservoir à gaz, à proximité du climatiseur et ce, le plus souvent en façade du bâtiment; ce qui entrane un soucis d'esthétique. La présente invention permet d'installer le groupe, équipé de ia pompe visée plus haut dans la cave d'un immeubie pouvant comporter jusqu'à 28 étages et pouvant desservir un grand nombre d'appareils. Ce système est adaptable à tous types de locaux (bureaux, maison individuelle, bâtiment industriel, etc...) Concernant une maison individuelle, il est possible de faire cheminer le système de refroidissement via un chauffe eau. Ce qui permet de récupérer la chaleur émise par le radiateur La modification apportée par le remplacement du compresseur d'air par une pompe haute pression n'engendre aucun problème quant au fonctionnement du climatiseur intérieur. Bien au contraire, ce système permet d'alimenter plusieurs appareils disposés à divers endroits. Le fonctionnement du dispositif se décompose en plusieurs points: La vanne (A) permet le remplissage en gaz du réservoir primaire (B). Dans le même temps, la pompe (C), actionnée par le moteur électrique (M), crée une surpression dans le réservoir (E). Sur commande de l'appareil de climatisation intérieur, le gaz chemine le long du circuit via le filtre (F), I'électrovanne (R) s'actionne et libère ainsi le gaz qui alimente le ou les appareils intérieurs. Dans le cas de deux climatiseurs à desservir, il ne sera pas nécessaire de prévoir un réservoir de surpression et d'électrovanne sur le répartiteur, la pompe haute pression assurant la force nécessaire compte tenu du faible débit. Dans le cas de plusieurs climatiseurs (supérieur à 2 appareils), la pression est maintenue dans le réservoir de surpression (E), mettant ainsi le circuit hors pression. Ce qui permet le renouvellement rapide du gaz dans le climatiseur et réduit la poussée de la pompe haute pression. Pour que la pompe fonctionne, il est impératif que le gaz soit à l'état liquide. Lorsque le réservoir primaire (B) est sur minimum, le mano-contact (H) s'actionne et coupe le circuit. La vanne (J) permet une vidange du circuit. Dans ie cas de plusieurs climatiseurs, il conviendra, en supplément de la vanne (J), d'installer une vanne de vidange (K) pour ie réservoir de surpression (E). Compte tenu de la faible résistance de la pompe haute pression, un moteur électrique rnonté en ligne et un système de courroie (N) pourra être utilisé. La pompe ainsi actionnée fournira une poussée de 2000 tours I minutes. Suivant sa disposition, si le circuit intérieur du radiateur est en spiral, il peut être utilisé pour assécher l'air ambiant en utilisant l'air chaud qu'il génère. U n b l oc rassembl ant pompe haute press i on et moteur électrique permet de rédu ire l'encombrement du système inventé. Les possibilités sont nombreuses pour réduire le bruit et l'encombrement des systèmes actuels. Suivant l'emplacement de la pompe haute pression (C) , si elle est placée dans la cave d'un immeuble ou d'une maison, le réservoir de surpression (E) pourra être installé à proximité du ventilateur intérieur, améliorant ainsi l'échange de gaz entre réservoir et radiateurs via le __50 répartiteur, leca_échéant. Pour la mise en route du système, il est impératif que la quantité de gaz ne soit jamais au deçà du minimum indiqué sur la jauge afin d'éviter que la pompe ne travail à vide. Un contact électrique (H) est installé sur la position minimum du réservoir primaire (B), cependant, et ce dans le but de renforcer la sécurité il sera placé un voyant lumineux sur le réservoir. Dans le cas de plusieurs climatiseurs qui nécessitent une pression constante, il conviendra d'installer un manomètre (Q) et un régulateur pour assister le répartiteur. 2 2838181 A- Vanne de remplissage B- Réservoir primaire C- Pompe haute pression 6 0 D - Cl ap et anti -retour E- Réservoir de surpresson F- Filtre (reservoir gaz) G- Répartiteur H- Mano-contact (marche - arrét) I- Jauge J- Vanne de vidange K- Vanne de vidange de réservoir de suppression Sens du circuit gaz M- Moteur électrique N- Courroie P- Poulie Q- Manomètre de pression RElectrovanne du répartiteur 3 28381 81 j,;,. VEDICATIO-151S 1) Dispositif permettant de remplacer aisémen:t le système de compresseur d'air placé actuellement sur les appareils de climatisation, par une pompe hydraulique haute pression caractérisé en ce qu'il comporte: - une pompe haute pression (C) actionnée par un moteur éléctrique (M). - un réservoir de supression (E). - un répartiteur équipé d'électrovannes dans le cas de plusieurs app are ils de cl imatisation intéri eur. 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le gaz, à l'état liquide, est propulsé par la pompe haute pression (C) vers le resenroir de surpression 15. 3)Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que -:: -: lalimentation de plusieurs appareils de climatisation nécessite un