FR 2840664 A1 20031212 FR 0206898 A 20020605 premier espace de cylindre. 1 2840664 11 existe, d'une part des robinets a detendeurs integres qui comportent un levier permettant de commander ltouverture ou la fermeture de la vanne qui autorise ou interdit le debit du gaz contenu dans la bouteille vers l'exterieur et, d'autre part, des robinets sans detendeur, utilisables dans une centrale de detente par exemple, mais avec levier de commande et en option un manometre permettant de fire la pression du gaz contenu dans la bouteille. Si un robinet a detendeur integre justifie l'utilisation d'un chapeau ou capotage de protection specifique, protegeant les organes fragiles, laissant acces a la vanne (Marche / Arret) et au dispositif de reglage de la pression de detente, ne genant pas la lecture des manometres eVou permettant le montage d'un sceau de garantie, un simple robinet, destine a remplacer des robinets a volant par exemple, ne justifie pas reellement le remplacement coGteux de chapeaux existants. Dans une utilisation classique de posse oxyacetylenique, une bouteille d'oxygene et une bouteille d'acetylene vent regroupees dans un chariot ou contre un mur et fixees par une chane, la lecture du manometre, la fixation du detendeur, le reglage du detendeur et la lecture des manometres du detendeur dolvent se faire sans gene et sans risques. Or, la bouteille d'oxygene est generalement plus ha ute q ue cel le d'acet,vlene et il en resulte que l'acces au robinet de la bouteille d'acetylene est difficile du cote de la bouteille d'oxygene et impossible du cote du mur. Une contrainte supplementaire reside dans le fait qu'il est souhaitable pour des raisons d'economie d'echelle en production, que les robinets des differentes bouteilles soient aussi semblables que possible ce qui conduit a la standardisation de leurs composants. - Dans l'utilisation egalement classique de bouteilles reunies par une rampe et alimentant par exemple un dispositif de detente centralise, les bouteilles vent placees cote a cote, contre un mur et il doit etre possible de monter et demonter les flexibles de raccordement, actionner le levier, fire le manometre du robinet sans etre gene ni par les chapeaux ni par les bouteilles voisines. Les robinets vent genetalement con,cus pour etre usines sur des machines transfert dans les queues il est preferable que tous les axes soient orthogonaux. Cette disposition presente l'avantage d'etre plus economique a la production mais limite les possibilites d'implantation des composants. Les robinets d'extincteurs qui vent communement equipes d'un manometre et d'un levier, ne vent pas couverts d'un chapeau et ne recoivent pas de detendeur Dans le domaine des gaz industrials, il n'existe pas de robinets a levier. Le probleme qui s'est pose etait done de trouver une organisation des composants d'un robinet a levier et a manometre compatible avec des chapeaux preexistants sur les bouteilles. L'ensemble robinet /chapeau devant rester sGr et commode tent pendant le transport et le remplissage de la bouteille que pendant l'utilisation qui peut conduire a regrouper plusieurs bouteilles cOte a cate et souvent le long d'un 1 5 mur. La solution de ['invention consiste en un robinet a levier adaptable a differents chapeaux de bouteilles dont les dispositions relatives des composants accessibles ou visibles par l'utilisateur, a savoir le levier, le manometre et le raccord d'entree/ sortie, resolvent le probleme susmentionne. L'invention consiste alors en un robinet pour recipient de gaz sous pression pour contrdier la distribution d' un fluide sous p ressi on, en particulier u n gaz, comprenant: -- un corps de robinet d'axe (XX) comportant un passage interne pour le fluide s'etendant entre un orifice d'entree et un orifice de sortie, - une embase de fixation, d'axe (XX), filetee a sa peripherie externe et portent coaxialement ['orifice d'entree du passage interne, - un raccord de sortie d'axe (BB) portent l'orihce de sorte du passage (10) interne, - un manometre d'axe (M) dont la prise de pression est reliee au passage interne, - une prise de montage situee entre le manometre et l'embase de fixation, 3 2840664 - u n levier pivotant autou r d' un axe (YY) perpendicul aire a l' axe (XX) et cooperant avec au moins un clapet agence sur le passage interne de maniere a autoriser ou a empecher la circulation du fluide dans ledit passage interne, depuis ['orifice d'entree vers ['orifice de sortie, caracterise en ce que la hauteur (H1) entre la base de la prise de serrage et l'axe (M) du manometre est comprise entre 27 et 35 mm, la hauteur (H2) entre la base de la prise de serrage et l'axe (BB) du raccord est comprise entre 60 et 75 mm, et la hauteur (H3) entre la base de la prise de serrage et l'axe (YY) du levier est comprise entre 50 et 110 mm. Selon le cas, le robinet de ['invention peut comprendre l'une ou plusieurs des caracteristiques suivantes: - la hauteur (H4) entre la base de la prise de serrage et le sommet du corps est comprise entre 80 et 120 mm. - la hauteur (H1) est de ltordre de 30 mm, la hauteur (H2) est de I'ordre de 65 mm, la hauteur (H3) est de l'ordre de 95 mm eVou la hauteur (H4) est de l'ordre de 105 mm. - I'axe (XX) du corps et l'axe (BB) du raccord vent perpendiculaires. - I'angle (A1) entre le plan passant par l'axe (M) du manometre et par l'axe (X)C) et le plan passant par laxe (GC) du levier et par l'axe (XX) est compris entre 75 et 105 , de preference de l'ordre de 90 . - I'angle (A2) entre le plan passant par l'axe (M) du manometre et la par l'axe (X)() et le plan passant par l'axe (BB) du raccord et par l'axe (XX) est compris entre O et 45 , de preference de l'ordre de 30 . - le levier coopere avec un clapet par l'intermediaire d'une tige mobile agissant sur le clapet. - le levier pivote autour de l'axe (W) entre au moins une position de repos dans laquelle le clapet repose contre le siege de maniere a empecher toute sortie de fluide par le raccord et une position active dans laquelle le clapet est espace du siege de maniere a permettre au fluide de circuler dans le passage interne et a sortir via le raccord. - le clapet est normalement repousse vers un siege de clapet sous lteffet d'un moyen a ressort, lorsque le levier est dans sa position de repos. 4 2840664 L'invention porte aussi sur un recipient de gaz sous pression, en particulier une bouteille de gaz, caracterise en ce qu'il comporte un robinet et un capotage de protection entourant tout ou partie audit robinet. L'invention va etre expliquee plus en details ci-apres en references aux figures annexees, parmi lesquelles: - la figure 1 est une representation en coupe longitudinale d'un robinet pour bouteille de gaz selon ['invention, - la figure 2 est une vue de cote du robinet de la figure 1, - la figure 3 est une vue en coupe selon D-D de la figure 6, - la figure 4 est une vue en coupe selon A-A du robinet de la figure 2, - la figure 5 est une vue de dessus de la figure 2, - la figure 6 est une vue en coupe selon B-B de la figure 2, - la figure 7 montre un robinet selon ['invention recouvert d'une coque 21 plastique lui servant d'habillage, la figure 8 represente le robinet de la figure 7 insere dans un capotage 50 de protection, le robinet etant en position de repos (fermeture du gaz) , - la figure 9 represente le robinet de la figure 7 insere dans un capotage 50 de protection, le robinet etant en position active (ouverture du gaz). La figure 1 schematise un robinet a levier 2 avec manometre 5 selon ['invention et assurant une bonne ergonomic au remplissage comme a la vidange et pendant la manipulation de la bouteille sur laquelle il est fixe. Ce robinet est compose d'un corps 1 comportant une prise de montage 11 de section carree ou rectangulaire, un raccord conique12 de fixation etanche a la bouteille, une chape 13 supportant le levier 2 et autorisant son pivotement autour de l'axe 21. Le levier 2 comporte deux meplats 22 et 23 qui peuvent venir en appui sur un poussoir 3 applique contre le levier 2 par un ressort 31. Le poussoir 3 est solidaire d'une tige 32. Lorsque le levier 2 est en position repos ou arret, representee sur les figures 1 et 2, I'ensemble forme par le poussoir 3 et la tige 32 se trouve en position rapprochee de l'axe (W). En faisant pivoter le levier 2 de telle sorte que la surface 23 vienne en contact du poussoir 3, on provoque le deplacement de ['ensemble 3, 32 qui en s'ecartant de l'axe (W) À 5 2840664 entre en contact, puis deplace le clapet 33 lequel quitte son siege 34 et autorise le passage du gaz au travers de la piece 37, de l'interieur de la bouteille vers le raccord 4. Un bossage 41 du corps 1, perce et taraude permet de fixer et d'alimenter le manometre 5, lequel indique la pression du gaz circulant dans le corps 1 de robinet, done aussi contenu dans la bouteille. Pour pouvoir entrer dans un chapeau, I'ensemble doit passer dans un cercle d'un diametre inferieur a 75 mm et etre contenu dans un cylindre centre sur l'axe de la bouteille de diametre inferieur au diametre interieur du chapeau soit 88 mm et sa hauteur H4 ne doit pas depasser 110 mm. La double condition des diametres 75 mm et 88 mm resulte du fait qu'il est possible d'imaginer un robinet tel que certaines parties s'inscrivent dans un cercle de diametre 75 mm dont le centre ne se trouve pas dans l'axe de la bouteille; un tel robinet ne peut etre couvert que partiellement par le chapeau si la distance entre le centre du dit cercle de 75 mm et l'axe de la bouteille est superieure a 13 mm. Pour permettre une utilisation efficace du levier 2,1'acces au raccord 4 et la lecture du manometre 5 lorsque Je robinet est protege par un capotage, les angles et distances suivantes ont ete determines apres de nombreux essais effectues tent dans des conditions d' utilisation (montage d' u n detendeu r sur le raccord 4 sans heurter le manometre 5 avec la queue du detendeur, manceuvre du levier, reglage du detendeur) avec differents detendeurs, de remplissage et de transport, avec des operateurs de differentes tailles droitiers et gauchers. Les dimensionnements possibles repondant aux criteres fixes dans le cadre de ['invention vent donnes dans les tableaux ci-apres. TABLEAU 1 Hauteur Valeur maximale Valeur minimale Valeur preferee (mm) (mm) H 1 35 27 30 H2 75 60 65 H3 110 50 95 H4 120 80 105 6 2840664 H1 designe la hauteur entre la base de la prise de serrage 11 et l'axe du manometre H2 designe la hauteur entre la base de la prise de serrage 11 et l'axe du raccord 4 H3 designe la hauteur entre la base de la prise de serrage 11 et l'axe du levier H4 designe la hauteur entre la base de la prise de serrage 11 et le sommet du robinet TABLEAU 2 Decalage Maximum Minimum Prefere D1 30 0 Le decalage D1 est celui entre l'axe du robinet (X)C) et l'axe du raccord 4. TABLEAU 3 Angle Maximum Minimum Prefere A1 105 75 90 A2 45 OO 30 L'Angle A1 est celui entre le plan passant par l'axe du manometre 5 et le plan passant par l'axe du levier 2. L'Angle A2 est celui entre le plan passant par l'axe du manometre 5 et le plan passant par l'axe du raccord 4. En variante, si le robinet est destine a equiper notamment des bouteilles utilisees dans des systemes centralises de detente, le raccord 4 peut etre reporte a l'arriere du robinet, dans ce cas ['angle A1 devient 75 (+ /-) et ['angle A2 devient 165 (+/-) 7 2840664 REVENDICATIONS 1. Robinet pour controler la distribution d'un fluide sous pression, en particulier un gaz, comprenant: - un corps (1) de robinet d'axe (XX) comportant un passage (10) interne pour le fluide s'etendant entre un orifice (8) d'entree et un orifice (9) de sortie, - une embase (12) de fixation, d'axe (XX), filetee a sa peripherie externe et portent coaxialement ['orifice (8) d'entree du passage (10) interne, - un raccord de sortie (4) d'axe (BB) portent ['orifice (9) de sorte du passage (10) interne, - un manometre (5) d'axe (M) dont la prise de pression est reliee au passage (10) interne, - une prise de montage (11) situee entre le manometre (5) et l'embase de fixation (12), - un levier (2) pivotant autour d'un axe (W) perpendiculaire a l'axe (XX) et cooperant avec au moins un clapet (33) agence sur le passage (10) interne de maniere a autoriser ou a empecher la circulation du fluide dans ledit passage (10) interne, depuis ['orifice (8) d'entree vers ltorifice de sortie (9), caracterise en ce que la hauteur (H1) entre la base de la prise de serrage (11) et l'axe (M) du manometre (5) est comprise entre 27 et 35 mm, la hauteur (H2) entre la base de la prise de serrage (11) et l'axe (BB) du raccord (4) est comprise entre 60 et 75 mm, et la hauteur (H3) entre la base de la prise de serrage (11) et l'axe (YY) du levier (2) est comprise entre 50 et 110 mm. 2. Robinet selon la revendication 1, caracterise en ce que la hauteur (H4) entre la base de la prise de serrage (11) et le sommet du corps (1) est comprise entre 80 et 120 mm. 3. Robinet selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que la hauteur (H1) est de l'ordre de 30 mm, la hauteur (H2) est de l'ordre de 65 mm, la hauteur (H3) est de ltordre de 95 mm eVou la hauteur (H4) est de l'ordre de 1 05 mm. 4. Robinet selon la revendication 1 a 3, caracterise en ce que l'axe (XX) du corps (1) et l'axe (BB) du raccord (4) vent perpendiculaires. 8 2840664 5. Robinet selon l'une des revendications 1 a 4, caracterise en ce que ['angle (A1) entre le plan passant par l'axe (M) du manometre (5) et par l'axe (XX) et le plan passant par l'axe (CC) du levier (2) et par l'axe (XX) est compris entre 75 et 105 , de preference de l'ordre de 90 . 6. Robinet selon l'une des revendications 1 a 5, caracterise en ce que ['angle (A2) entre le plan passant par l'axe (M) du manometre (5) et par l'axe (XX) et le plan passant par l'axe (BB) du raccord (4) et par l'axe (XX) est compris entre O et 45O, de preference de l'ordre de 30 . 7. Robinet selon l'une des revendications 1 a 6, caracterise en ce que le levier (2) coopere avec un clapet (33) par l'intermediaire d'une tige mobile (32) agissant sur le clapet (33). 8. Robinet selon l'une des revendications 1 a 7, caracterise en ce: que le levier (2) pivote autour de l'axe (W) entre au moins une position de repos dans laquelle le clapet (33) repose contre le siege (34) de maniere a empecher toute sortie de fluide par le raccord (4) et une position active dans laquelle le clapet (33) est espace du siege (34) de maniere a permettre au fluide de circuler dans le passage interne (10) et a sortir via le raccord (4). 9. Robinet selon l'une des revendications 1 a 8, caracterise en ce que le clapet (33) est normalement repousse vers un siege (34) de clapet sous I'effet d'un moyen a ressort (38), lorsque le levier (2) est dans sa position de repos. 10. Recipient de gaz sous pression, en particulier une bouteille de gaz, caracterise en ce qu'il comporte un robinet selon l'une des revendications 1 a 9, et un capotage de protection entourant tout ou partie audit robinet.