FR 2838506 A1 20031017 FR 0204751 A 20020411 contrôle. - 1 La présente inverftion concerne trois dispositifs: a) Récupérateur de chaleur dans une chemince gainse b) Protection d'extension de feu de gaine G) Extinction de feu de cheminée La chal eur dog agée par la gai ne d' evacuati on d es fumées est traditionnellement perdue à la sortie de la cheminée, car l'espace entre l'intérieur des boisseaux et cette gaine est ferme au bas de la cheminée, la forte chaleur faite par l'appareil de chauffage au bas de la gaine, monte naturellement le long des boisseaux pour être plus importante en haut de la o cheminée, ceci provoque une surchauffe, et une détérioration des boisssaux, augmente le dépôt de goudrons qui se forment toujours en sortie de gaine par la différnce de température avec i'extérieur. Dispositif a) se30n 1'invention permet: De récupérer cette chaleur perdue dans une cheminée, entre les boisssaux et la gaine (ou tuyau) qui évacue les fumées dégagées par un poêle, un insert ou autres appareils de combustion, cette chaleur peut étre soit puisée dans la hotte, et dissipée par ses orifices décoratifs dans la pièce, soit canalisée dans la hotte pour être distribuée dans une autre pièce de l'habitation, il contribue également au renouvellement d'air. zo De d i m in uer considérablement l es goud rons occas ionnés par des combustions lentes, et la différenc de température entre la chaleur de la gaine et ilair froid en sortie de cette dernière. De diminuer les risques de surchauffe des boisseaux, qui provoquent l'éclatement des cheminses. z L'incendie de gaine ou de tuyaux, souvent provoqué par les goudrons, fait traditionnellement fendre les boisscaux à cause de la forte chaleur dogagée. Dispositit b) selon l'invention permet: D' éviter l' éclatement des boisseaux par la chaleur, en cas d incendi e de la - gaine, et la propagation du feu, dans le cas de boisssaux défectueux. so Les cheminées ouvertes, et en particulier les cheminéss anciennes ou ii n'est pas rare que des poutres en bois traversent le conduit, on appelle traditionnellement les Pompiers car très vite dépassé par les évènements, cela devient rapidement dangereux pour le restant de l'habitation. Dispositif c) selon l'invention permet: ss D'éteindre le feu d'une cheminée, simple à utiliser, très rapide et efficace, sans monter sur le toit, sans risque de propagation à l'habitation, sans l'aide des Pompiers et sans dangen Ce dispositif est applicable uniquement aux foyers ouverts ( âtres etc..). Ces dispositifs peuvent étre montés dans des cheminces droites ou tordues. - 2 Les dispositifs selon l'invention permettent de remédier à ces inconvénients. Les dispositifs a) et b) ont la particularité de pouvoir être - montés séparé ou en duo. Le dispositif c) ne peut être monté que seul. Les dispositifs a) et b) montés en duo comportent en effet selon une À première caractéristique, un bloc ventilation équipé d'un motoventilateur alimenté en énergie électrique, une entée air froid, une sortie d'air froid, couplée à une arrivée d'eau froide, un cispet antiretour et un robinet de sécurité. Il a pour role de puiser l'air,roid reçu par un tuyau jusqu'à la hauteur 3 de la chemince, pour le transmettre à un cl,ffuseur muludirectionnel vers le bas. Cet air se réchauffe sur la gaine et les boisscaux, pour étre distribuié dans ia hotte. En cas d'utilisation de l'eau le clapet anti-retour entre en jeu afin d'interdire à cette dernière d'entrer dans le moto-ventilateur. Le dispositif c) comporte en effet selon une première caractéristique, une arrivéç d'eau froide au tuyau incorporé dans la cheminée, qui alimente un diffuseur multidireGtionnel vers le bas et placé sur le haut de la cheminée. Selon des modes particuliers de réalisation: Le bloc ventilateur peut être de puissance différente, commandé par zo un interrupteur, ou par un variateur de vitesses avec interrupteur. Larrivé de l'eau froide peut étre commandée par une sonde thermique placée sur la gaine, ou dans la chemince selon ie cas. Elle donne ses informations de températures à un relais de commande, qui ouvre ou ferme l'électrovanne à une voie selon les informations reçues. z Le diffuseur peut être d'un diamètre intérieur difFérent, selon les dimensions normaliséss des gaines ou tuyaux. Il peut être carré ou reGtangulaire à dimensions differentes selon la sortie des conduits de cheminées dites osertes. Les dispositifs a) et b) montés en duo peuvent être équipé à la sortie du bloc de ventilation d'un inverseur air/eau manuel ou électronique. Les dessins annexés illustrent l'invention: La iigure 1 représente en coupe longitudinale les dispositifs a) et b) en duo. La figure 2 représente la vue de dessus de la cheminse équipée des 3s dispositifs a) et b) en duo. La figure 3 représente la coupe longitudinale de la cheminée équipée du dispositif c) La figre 4 représente la vue de dessus de la chemince équipée du dispositif c) o La figure 5 représente la coupe longitudinale, du bloc ventilation. - 3 En référence a ces dessins, les dispositifs a) et b3 comportent: un bloc ventilation (k) équipé d'un moto-ventilateur (Y), alimenté par un conducteur (L) relié à une source d'énergie électrique commandée par un interrupteur (S), une chambre de cornpression (Z), un clapet antl-retour (M) qui interdit l'eau d'y pénétrer, un robinet de sécurité (N) en cas de défaillance de (M), Il est muni en entrse d'un orifce (a') connerté à une arrivée (W) qui l'approvisionne en air froid, en sortie d'un orifice (b') connscté au tuyau (D) commandé par un robinet d'ouverture (V) pouvant fournir de l'eau froide, et au tuyau (E) de diffusion d'air. o Le bloc ventilation (K) a pour but de puiser son air reçu du tuyau (W) dans le tuyau (E) en inox flexible diamètre 21 mm., plac" dans l'angle des boisseaux (F). Cet air froid arrive dans le diffuseur (C) er' inox rigide connecté au tuyau (F) par un raccord dit union olive (sans joint). Il a une forme oirculaire dont le diamètre intérieur correspond à la gaine standard utilisée, il est fait de diamètre 21 mm. Obligatoirement soudé inox à sa plaque support inox (B) qui recouvre l'orifice entre les boisseaux (F) et la gaine (A) cette plaque support (B) est fixée sur ia chemince (G) par les vis (I). Le rôle du diffuseur (C) est de par ses trous mu ltid irectionnels (P) d irigés vers le bas de ii bérer l'air ( ou l'eau si besoins) dans l'espace () entre les boisssaux (F) et la gaine (A). zo Cet air froid n'a aucune difficulté à descendre, de part son propre poids et l'action du bloc de ventilation (K). il se réchanffe en passant dans l'espace (H) pour être récupéré dans la hotte (Q). Le dispositif b) en duo avec le dispositif a) est le suivant: Ouvrir avec modération le robinet (V) l'eau arrive par ie tuyau (D) elle ferme le clapet anti-retour (M) de part son propre poids, et sa pression, passe par le tuyau (E) jusqu'au diffuseur (C) qui la distribue dans l'espace (H). Dés que les premières gouttes d'eau arrivent au bas des boisseaux (F) fermer le robinet (V). Recommencer l'opération après évaporation de l'eau descendue. La température normale atteinte' fermer le robnet (V) et ouvrir le robinet (R) pour vidanger le circuit. SeJon une variante non illustrée, ces deux dispositifs peuvent être montés séparément, il suffit: Pour conserver le dispositif a): de supprimer le tuyau (D) d'alimentation eau froide et de fermer l'orifice d'accés au tuyau (E). s Pour conserver le dispositif b) de supprimer le bloc ventilation (K) et fermer l'orifice d'accès au tuyau (E). En référence à ces dessins le dispositif c) comporte un tuyau (D) d'arrivée d'eau froide commandee par un robinet (V) L'eau monte directement dans ie tuyau inox (E) connecté au diffuseur (C) par un raccord dit o unlon oiive ( sans joint). Ce diffuseur inox, soudé inox à ses supports de - 4 fixations inox (T), eux-mêmes fixés par les vis ( l) à la cheminée (G), transmet par ses trous mulilUirectionnels vers le bas' i'eau dans le conduit de cheminée (U). - L'utilisation du dispositit c3 est le suivant: Ouvrir le robinet (V) avec moderation, jusqu?à obsrver les premières gouttes d'eau en bas de la cheminse (G), fermer le robinet (V). Dés l'évaporation de ces gouttes. Ouvrir à nouveau le robinet (Vj, répéter l'opération jusqu'à extinct,on du feu. Une fois l'opération terminée, vidanger le circuit à l'aide du robinet (R). Selon une variante non illustrée ce dispositit peut étre monté avec un diffuseur circulaire, carré, rectangulaire ou autres formes selGn IGS dimensions ou la forme de la sortie de la cheminée (G). Le tuyau inox (E) peu être façonné d'une dimension de diamètre différente à 21 mm. mais pas intérieure à 14 mm. Les supports inox (T) peuvent être montés sur pivot ou charnières afin de s faciliter le ramGnage. Le dispositif a)selon l'invention est particulièrement destiné à récupérer la chaleur perdue dans les cheminées équipées d'une gaine ou d'un tuyau, et à diminuer, voir supprimer, les goudrons dans la gaine ou le tuyau. Le d ispositi! b) selon i' invention est particu l ièrement destiné en cas d' incendie de la gaine QU du tuyau d'em pêcher l'extens ion du feu, et de protéger les boissaux contre les chocs thermiques. Le d ispositif c) selon l' invention est particulièrement destiné à l'extinction des feux de cheminces dites ouvertes. Les dispositifs a) b) c) ou a3 et b) en duo, selon l'invention peuvent a5 étre placés dans des endroits quelconques du bâtiment. Il suffit simplement de le ou les relier au tuyau (E) par des tuyaux aux normes en vigueur. - 5 REVENDICATIONS \ 1) Récupérateur de chaleur dans une cheminée gainée, caractérisé en ce qu'il comporte, un bloc ventilation (K) présentant un orifice (a'), un moto- ventilateur (Y) alimenté par un conducteur (L) connocté à une source d'énergie électrique, une chambre de compression (Z), un robinet de sécurité (N), un clapet anti-retour (M), un orifice (b'), un tuyau en acier inoxydable flexible (E), un diffuseur (C), une plaque acier inoxydable (B). 2) Récupérateur de chaleur selon la revendication 1 caractérisé en ce que le moto-ventilateur (Y), la chambre de compression (Z), le robinet (N), le clapet anti-retour (M), les orifices (a') et (b') constituent une partie du bloc ventilation (K). 3) Récupérateur de chaleur selon la revendication 2 caractérisé en ce que le moto-ventilateur est de puissance différente selon la longueur des boisseaux (F). 4) Récupérateur de chaleur selon la revendication 2 caractérisé en ce que le clapet anti- retour (M) interdit à de l'eau de pénétrer dans le bloc ventilation (K). ) Récupérateur de chaleur selon la revendication 1 caractérisé en ce que le tuyau (E) est en acier inoxydable flexible connecté par un raccord en acier inoxydable, dit unlon olive, au diffuseur (C). 6) Récupérateur de chaleur selon la revendication 1 caractérisé en ce que le diffuseur (C) est de forme circulaire en acier inoxydable rigide dont le diamètre intérieur correspond à la gaine (A) utilisée, et est équipé de trous i multidirectionnels (P) vers le bas de la cheminée, et soudé inox à sa plaque de support (B). 7) Récupérateur de chaleur selon la revendication 1 caractérisé en ce que la plaque support (B) est en acier inoxydable rigide, et couvre la totalité de l'espace (H) entre les boisseaux (F) et la gaine (A), et en ce qu'elle est placée sur la cheminée (G), et maintenue par les fixations (1).: 8) Récupérateur de chaleur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'air entrant par l'orifice (a') passe dans le bloc ventilation (K), sort par l'orifice (b'), monte dans le tuyau (E), passe dans le diffuseur (C) qui l'envoie dans l'espace (H), lorsque le moto-ventilateur (Y) est alimenté par une source d'énergie au travers d'un conducteur (L). 9) Récupérateur de chaleur selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte en outre un tuyau d'arrivée d'eau (D) connecté au tuyau (E) en acier inoxydable, lui-même branché par un raccord dit unlon olive au diffuseur (C) en acier inoxydable, soudé inox à son support (B), - 6 le diffuseur (C) envoyant son eau reçue du tuyau (E) dans l'espace (H) sous l'action du robinet (V). s ) Récupérateur de chaleur selon la revendication 9 caractérisé en ce que le diffuseur (C) est de forme circulaire en acier inoxydable rigide dont le diamètre intérieur correspond à la gaine (A) utilisoe, et en ce qu'il est équipé de trous multidirectionnels (P) vers le bas de la cheminée, et soudé inox à la plaque