FR 2788380 A1 20000713 FR 9900258 A 19990111 DESCRIPTION -1- Le domaine technique, ou plutôt les domaines techniques o se situe cette invention sont très vastes puisque le domaine médical, électrique, électronique, domotique, font partie des domaines o ce procédé trouve des applications. Le problème technique posé dans ce concept était de pouvoir régulariser et contrôler l'accès à une mise sous tension d'appareils électriques reliés à un même endroit, sans que l'intervention humaine ne soit involontaire, mais voulue. Ce système de protection d'accès via un micro contrôleur a été conçu pour résoudre le problème suivant: éviter toute manipulation intempestive d'appareil relié à une tension électrique multiple sans contrôle d'accès et de sécurité. Le boîtier de commande multiservices, selon l'invention, reprend donc ce problème, puisque l'ensemble de ce concept permet via des codes de 4 chiffres (valide ou invalide), de limiter et contrôler l'accès à différents appareils électriques reliés en un seul point. Là o les techniques antérieures sont vastes, mais le problème de limitation et de régulation d'accès à des appareils électriques basse tension et reliés en un point reste à découvrir de manière à solutionner ce problème technique, j'ai créé le boîtier de commande multiservices, procédé qui associe différentes formes de protection des appareils électriques reliés à des réglettes de distribution. Ce système permet également de limiter et contrôler l'accès aux appareils qui lui sont reliés. La présente invention a donc pour objet un dispositif d'alimentation électrique comportant une prise d'entrée destinée à être raccordée sur une alimentation, et plusieurs prises de sortie destinées chacune à alimenter une charge indépendante, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de gestion de commande électronique permettant de mettre sous tension ou hors tension chacune des prises de sortie indépendamment des autres prises via des codes d'acces. Pour agir en ce sens, j'ai inséré dans sa conception de base une série de quatre fiches femelles que j'ai reliées elles-mêmes à des systèmes de protection individuelle et générale par le biais d'un parafoudre, limitant ainsi la destruction des appareils reliés au concept, la protection individuelle étant assurée par des fusibles retardés. J'ai également implanté un régulateur de tension de manière à diminuer la tension totale par rapport aux circuits imprimés, ce premier circuit est lui-même relié à un deuxième circuit par le biais d'un bornier, ce deuxième circuit comprenant le micro -2- contrôleur, gérant lui-même le clavier matriciel situé sur le dessus du corps du boîtier, ce deuxième circuit servant également de support aux LEDS rouges et vertes. Le micro contrôleur contient tout le programme informatique, donc la gestion des fonctions du boîtier, et ce, via le clavier. De plus, pour permettre une visualisation du fonctionnement des appareils reliés au boîtier, j'ai disposé quatre LEDS vertes permettant de visualiser le bon fonctionnement des appareils reliés au boîtier, et quatre LEDS rouges visualisant l'endroit o se situe le dysfonctionnement par rapport au boîtier. J'ai également associé à ces LEDS un système d'alarme sonore se déclenchant lorsqu'un appareil relié au boîtier se détache de sa fiche, ou lorsqu'un appareil se positionne en court-circuit ou défaut de fonctionnement. Enfin pour une compréhension simple du système du boîtier multi-services, je vous concède cet exposé. Afin de limiter l'accès aux appareils qui sont reliés au boîtier, j'ai donc installé un micro contrôleur contenant toute la logistique de fonctionnement du boîtier, ainsi qu'un clavier matriciel, qui fonctionne de la façon suivante: Chaque fiche femelle, placée sous le dessous du boîtier, possède huit codes d'accès, les quatre premiers servant de codes de mise sous tension, les quatre derniers servant à invalider les premiers. De manière à éviter toute erreur, chaque code doit, après enregistrement, être validé par la touche servant à cet effet, idem pour les codes invalidants. De cette façon, toute manipulation intempestive est annulée. Dans le cas o une erreur survient, le signal sonore retentit, signalant qu'une faute a été commise. En ce qui concerne l'agencement des différentes caractéristiques du boîtier de commande multi-services, on les trouve de la façon suivante: Un corps principal, en ABS, disposant en son dessous de quatre fiches femelles, a son dessus d'un clavier matriciel, de quatre LEDS vertes, et de quatre LEDS rouges, disposées par deux aux quatre extrémités du clavier, en haut à droite du dessus le système de grille protégeant le concept sonore, enfin une lèvre de quatre millimètres entoure le corps du boîtier, cette lèvre permettant l'intégration du boîtier dans un environnement creux: bureau, plan de travail électroménager, support prévu à cet effet. A l'intérieur, vu du dessus: un premier circuit imprimé comprenant différents composants électroniques ainsi que le micro contrôleur placé lui-même sur un support PLCC. On trouve également sur ce circuit les points d'attache des huit LEDS, ainsi -3- que les fixations du clavier. Puis un deuxième circuit imprimé relié au premier par un bornier mâlefemelle. On retrouve également le régulateur de tension, un quartz pour le fonctionnement du micro contrôleur, les branchements des fusibles retardés, ainsi qu'une partie de l'arrivée générale, qui transite, elle, par le parafoudre auto-réarmé placé à l'intérieur du corps. Enfin pour séparer la tension forte du reste, on dispose une plaque isolante. Enfin, et en demrnier, on dispose les quatre fiches femelle qui se situeront, elles, sous le dessous du corps du boîtier, la partie branchement restant incorporée au corps, mais accessible de manière à effectuer des branchements facilement. L'application industrielle du concept du boîtier de commande se trouve dans les milieux hospitaliers, pour les contrôles d'accès aux appareils de surveillance et de réanimation, mais également pour les laboratoires, la domotique pour éviter toute commande a distance intempestive, pour le contrôle d'accès aux machines à risque: scie circulaire, etc... On trouve également une application dans les domaines de l'aquariophile, de la quincaillerie, et pour les machines d'imprimerie. REVENDICATIONS -4- 1- Boîtier de commande multiservices caractérisé en un dispositif d'alimentation électrique comportant une prise d'entrée destinée à être raccordée sur une alimentation, et plusieurs prises de sortie destinées chacune à alimenter une charge indépendante, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de gestion de commande électronique permettant de mettre sous tension ou hors tension chacune des prises de sortie indépendamment des autres prises via des codes d'accès. 2- Boîtier de commande multiservices selon la revendication N 1, caractérisé en ce qu'un interrupteur électromécanique à commande manuelle directe est associé à des prises de sortie. 3- Boîtier de commande multiservices selon la revendication N 2, caractérisé en ce qu'une commutation en commande électronique (clavier matrice) est associée à chacune des prises de sortie. 4- Boîtier de commande multiservices selon la revendication N 3, caractérisé en ce qu'un micro contrôleur étant associé à une interface de codage/décodage et une interface d'entrée de type clavier, permet de sélectionner les prises de sortie à mettre sous ou hors tension. - Boîtier de commande multiservices selon la revendication N"4, caractérisé en ce que le micro contrôleur est conçu de façon à effectuer une ou plusieurs opérations de contrôle sur le circuit à mettre sous ou hors tension, avant d'effectuer la commande du commutateur correspondant. 6- Boîtier de commande multiservices selon la revendication N 5, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de signalisation (alarme sonore, alarme visuelle: voyant vert, voyant rouge), des problèmes pouvant être détectés par le micro contrôleur. 7- Boîtier de commande multiservices selon la revendication N 6, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif de protection associé à chacune des prises de sortie. 8- Boîtier de commande multiservices selon la revendication N 7, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif de protection à la prise d'entrée. 9- Boîtier de commande multiservices selon la revendication N 8, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif de quatre chiffres validés auprès du micro contrôleur, permettant la mise sous tension d'un appareil relié à l'arrivée générale ou quatre chiffres validés auprès du micro contrôleur, permettant la mise hors tension d'un appareil relié à l'arrivée générale.