FR 2781240 A1 20000121 FR 9809383 A 19980720 -1- La présente invention concemrne en un dispositif de détection de fuites dans une chasse d'eau. Elles sont aux nombres de deux: -fuite par clapet d'évacuation. -fuite par le trop-plein. Beaucoup de personnes constatent que leur chasse d'eau ne fuit qu'après un certain temps ce qui peut engendrer une surconsommation importante d'eau. Le dispositif selon l'invention permet de remédier à ce probléme. Il comporte en effet, selon une première caractéristique un boîtier dans lequel sera placé le dispositif de détection qui sera lui-même logé à l'intérieur de la chasse d'eau. De ce boîtier sortent trois sondes: -une sonde minimale qui sert à détecter les fuites par le clapet d'évacuation. -une sonde maximum qui sert à détecter les fuites par le trop-plein. -une sonde émettrice. Lorsqu'une fuite surviendra une signalisation lumineuse et auditive s'enclenchera permettant ainsi de prévenir l'utilisateur. Les dessins annexés illustrent l'invention La figure 1 représente l'intérieur du réservoir d'une chasse d'eau avec les éléments déjà installés et avec l'invention. En référence à la figure 1, on remarque que le boîtier (2) contenant le dispositif de détection est placé à l'intérieur du réservoir (1) de la chasse d'eau. Le fonctionnement d'une chasse d'eau est simple: lorsque l'utilisateur veut vider le réservoir, il tire sur la tirette (17), le clapet (7) monte et évacue l'eau vers la cuvette, le flotteur (13) descend et enclenche le robinet du flotteur (8) qui remplit le réservoir. La disposition des sondes se fera ainsi: la sonde émettrice (4) sera immergée environ à un centimètre sous le niveau de l'eau, la sonde minimale (5) sera elle juste en dessous du niveau de l'eau tandis que la sonde maximum (6) sera placée'juste au-dessus du niveau de l'eau. La détection de fuite sera possible dans les deux cas suivants -lors d'une défaillance du clapet (7), la sonde mini (5) ne sera plus immergée. -lors d'une défaillance du robinet du flotteur (8), l'eau montera pour être évacuée par le trop-plein (9) donc la sonde max. (6) sera immergée. -2- Les autres figures 2,3,4,5,6expliquent le dispositif de détection en luimême. La suite de l'explication portera sur le sujet suivant. Tout d'abord en référence à la figure 2 on voit comment est réalisée la sonde émettrice qui émet en permanence un signal carré de faible fréquence sur la sonde mini et la sonde max. Ce principe empêche la corrosion des sondes par électrolyse. Elle est constituée de la première porte du circuit IC I.IC 1 est un quadruple NAND trigger de schmitt. La fréquence d'émission qui ne doit pas être très importante sera fixée à 1500 Hz.Cette valeur est déterminée grâce à la valeur de la résistance Ri et du condensateur C1 et grâce à la formule suivante: f=l/(0.7*R1 *C1). Le signal est ensuite transmit à la sonde émettrice par le condensateur C2, la résistance R2 sert tout simplement à fixer le potentiel de la sonde. En référence aux figures 3 et 4 on voit comment est réalisée la sonde mini et la sonde maxi. On remarque que les deux schémas de câblage sont identiques. La seule différence à noter est la liaison entre la résistance de base du transistor (R8 pour la fig 315 et R13 pour la fig 4) et la bascule composée par deux cellules NAND (IC2 pour la fig 3 et IC4 pour la fig 4). Note: pour faciliter la compréhension et l'écriture on notera ainsi mini/maxi pour tout ce qui est composant pour l'une et l'autre des sondes. De plus des diodes (LI et L2) seront utilisées pour visualiser l'état des sondes. Pour la sonde mini L1 sera rouge et L2 sera verte c'est à dire que lorsque la sonde sera dans l'eau L2 sera allumée et L 1 sera éteinte. Pour la sonde max L1 sera verte et L2 sera rouge c'est à dire que lorsque la sonde sera dans l'eau L1 sera allumée et L2 sera éteinte. Les résistances R6,R7/Rl 1,R12 servent à limiter le courant dans les leds L1,L2/L3,L4. La seconde porte de IC1/IC3 est montée en détection. L'une de ces entrées est fixée directement à l'état haut à V+, l'autre est tirée à la masse par R3/R9 et anti-parasitée par le condensateur C5/C6.Ca permet à la sonde mini d'allumer L1 lorsqu'elle n'est plus dans l'eau, grâce à la bascule que l'on étudiera plus tard et à la sonde maxi d'allumer L2 lorsqu'elle est dans l'eau. A noter que lorsque tout va bien c'est à dire qu'il n'y a pas de fuite les deux leds vertes sont allumées L2/L1. Le condensateur C4/C7 est déchargé en permanence au travers de D2/D6 et C3/C8, par le signal carré "poussé" vers la masse par D1/D5 tandis que R5/R14 et D3/D7 tentent -3- à contrario de le changer. Ce qui permet à la sonde mini d'allumer L2 lorsqu'elle est dans l'eau et à la sonde maxi d'allumer Ll grâce à la bascule. (chaque sonde possède une bascule). Une bascule est composée de deux cellules NAND à quatre entrées. Ces entrées regroupées deux par deux forment la bascule.La bascule sert pour l'une est l'autre5 des sondes à saturer le transistor T1/T2.Le fonctionnement de la bascule est simple: dés qu'un front descendant se présente sur l'entrée d'une porte, sa sortie passe à zéro et transmet ainsi cet état vers l'entrée de l'autre porte et rend celle-ci "inerte". Pour basculer il faut un phénomène identique sur l'autre entrée. En référence à la figure 5, on voit comment est réalisé la signalisation auditive ainsi que la temporisation. La temporisation qui n'a pas encore été approchée jusqu'a présent sert tout simplement à enclencher le buzzer dés qu'une fuite se présente mais après un certain temps. Quand l'utilisateur vide le réservoir la sonde mini n'est plus au contact de la sonde émettrice, cette temporisation sert donc à ne pas enclencher le buzzer pendant que le réservoir se remplit. La temporisation est donc réglable car te temps de remplissage du réservoir varie selon le type de chasse d'eau. Cette temporisation est réalisée grâce à un 555 monté en monostable. Le potentiomètre Pi sert à régler le temps de la temporisation, la résistance R1 7 est une résistance de butée. A noter qu'un commutateur SW1 est placée en série avec le contact du relais RELI,ce bouton est un bouton test,il sert à tester le temps de la20 temporisation.La temporisation se calcul ainsi T=1.1 *((R17+P1)*C9).La résistance R15 sert à limiter 1 e courant de base du transistor T3. En référence à la figure 1 on voit comment est réalisé le support (3) qui va recevoir le boîtier (2). Un réservoir de chasse d'eau possède deux trous pour brancher l'arrivée d'eau soit à droite soit à gauche. Habituellement, on place un bouchon fileté dans le trou qui n'est pas utilisé. Ce bouchon (16) servira à tenir le support (3) qui sera fixé à l'aide de l'écrou en plastique (15). Le joint torique (14) sert à l'étanchéité entre le support et le réservoir. Il est à noter qu'un interrupteur (10) sera placé sur le bouchon (16). Cet interrupteur (10) sera donc à l'extérieur du réservoir. Il servira à l'utilisateur, qui pourra ainsi mettre hors tension le buzzer (12) lors d'une détection de fuite sans pour autant soulever le couvercle du réservoir. Les fils de l'interrupteur passe donc à travers le bouchon (16) et arrivent dans le boîtier (2). On constate également sur cette -4figure que chaque sonde passe dans un système de réglage (1 1) qui permet de régler les sondes en hauteur (la hauteur de d'eau et la hauteur du trop-plein peuvent être différents selon les modèles de chasse d'eau). On remarque également que le buzzer (12) qui sert à la signalisation auditive est placé à l'extérieur du boîtier (2). L'alimentation sera réalisée grâce à un adaptateur AC/DC 12 volts A titre d'exemple non limitatif, le boîtier aura des dimensions de l'ordre de 5.7 cm pour la largeur, de 13 cm pour la longueur et de 4.5 cm pour la hauteur. A noter que les trois sondes seront en cuivre rigide. A noter qu'il sera éventuellement possible de rajouter en option une électrovanne en série avec le robinet de la chasse d'eau. Cette électrovanne servira à couper l'arrivée d'eau lors d'une détection de fuite. Cette électrovanne sera commandée par un relais auxiliaire REL2. A noter également que l'ensemble du dispositif électronique placé à l'intérieur du boîtier sera réalisé en trois modules enfichables/détachables. Ce qui facilitera le dépannage du dispositif. Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné à la détection de fuites pour une chasse d'eau. -5- REVENDICATIONS 1)Dispositif pour détecter les deux types de fuites d'eau d'une chasse d'eau, fuite dut à une défaillance du clapet (7) et fuite dut à une deffaillance du robinet (8) du flotteur(13) caractérisé en ce qu'il comporte un boîtier (2) placé sur un support (3), placé lui-même à l'intérieur du réservoir (1) de la chasse d'eau. La détection se fera à l'aide de trois sondes: une sonde émettrice (4), une sonde minimum (5) et une sonde maximum (6). Lorsqu'une fuite apparaîtra une signalisation auditive et lumineuse s'enclenchera. 2)Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la sonde émettrice (4) émet en permanence un signal carré de faible fréquence ce qui empêche la corrosion des sondes par électrolyse. 3)Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2 caractérisé en ce que la sonde minimun (5) et la sonde maximum (6) sont équipées chacune d'une bascule électronique répondant au signal envoyé par la sonde émettrice, lorsqu'une fuite se présente dut à une deffaillance du clapet (7) pour la sonde minimun (5) ou à une deffaillance du robinet (8) du flotteur (13) pour la sonde maximum (6). 4)Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que les trois sondes sont réglées en hauteur par un système de réglage (11) car la hauteur de l'eau et la hauteur de trop plein (9) peuvent être différents selon les types de chasse d'eau. 5)Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la signalisation auditive soit constituée par un buzzer (12) placé à l'extérieur de boîtier (2). 6)Dispositif selon la revendication 5 caractérisé en ce que le buzzer (12) est mis hors tension à l'extérieur du réservoir (1) par un interrupteur (10) placé dans un bouchon fileté (16) lors d'une détection de fuite.Ce bouchon fileté (16) servant également a maintenir le support (3) au réservoir a l'aide d'un écrou en plastique (15) et d'un joint torique (14). 7)Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes en ce qu'une électovanne est placée en serie avec l'arrivée d'eau pour couper l'eau lorsqu'une fuite se présente. 8)Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes en ce que tout le dispositf électronique est composé de trois modules enfichables et détachables.