FR 2778227 A1 19991105 FR 9805684 A 19980429 -1 - La présente invention concerne un système de chauffage central par fluide chauffé à partir d'une cheminée à feu de bois existante, à l'aide d'une chaudière fabriquée à la dimension de la cheminée à équiper. La chaudière est de très faible épaisseur (environ 25 mm) et forme l'âtre de la cheminée pratiquement sans réduire son épaisseur: réduction de 25 mm en profondeur et de 50 mm en largeur. La chaudière se compose d'un caisson (1) formé par 3 tôles réfractaires de 5 millimètres d'épaisseur dont les angles (2) sont arrondis au diamètre des tubes cintrés. Une tôle (3) se trouve au fond de l'âtre et de toute la surface, à la place de la traditionnelle plaque en fonte décorée et sur une hauteur minimale de 70 centimètres avec 2 plaques (4) retour sur les côtés gauche et droit d'environ 50 centimètres et de même hauteur (70 centimètres environ). La façade principale est formée d'une porte coulissante en vitro céramique (14) fermant totalement l'ensemble chaudière afin de récupérer le maximum de calories. Il ne s'agit pas d'un récupérateur de chaleur pour aider à chauffer d'autres pièces, ou branché sur un autre moyen de chauffage, mais d'un véritable chauffage central par chaudière à bois à feu continu, qui prélève le maximum de calories dans le foyer, sans limitation de température et non comme les systèmes à eau limités à 95 , le thermostat coupant la pompe uniquement lorsque la température du fluide est inférieure à la température ambiante ou lorsque la cheminée est arrêtée. L'ensemble ne nécessitant aucun détendeur, ou autre sécurité, les systèmes de sécurité sont indispensables soit lorsque le fluide employé est de l'eau (et ou) soit lorsque le combustible est autre, soit fuel, gaz, électricité, etc... Plusieurs variantes peuvent être envisagées: 1 ) le foyer maçonné est en briques réfractaires qui restituent l'excédent de calories emmagasiné lors de très forte chauffe, 2 ) le mur du fond de l'âtre peut être remplacé par une plaque formant radiateur chauffant directement la pièce contigue à la cheminée, le serpentin cuivre (5) étant placé entre les 2 plaques. Entre la pose du caisson et la cheminée existante, prévoir l'épaisseur du tuyau cuivre recuit de 10/12 mm (5) et les barrettes de fixation (6) des dits tubes sur le caisson faites avec du feuillard de 100 millimètres de large, épaisseur 3 millimètres fixé à l'aide de vis (7) de 0 5 millimètres; ces feuillards (6) de fixation faisant également office de raidisseur de l'ensemble de l'appareil faisant office de chaudière aura une épaisseur totale de 25 millimètres, un serpentin en cuivre recuit de 10/12 mm (5) sera confectionné sur toute la surface du caisson selon le croquis ci-joint, le serpentin sera exécuté d'une seule pièce, aucune soudure n'étant tolérée, la longueur ainsi développée est d'environ 40 mètres de tube chauffant. -2- A l'entrée de ce circuit sera placée une pompe hydraulique (8) simple à engrenage à pignons pour véhiculer le fluide qui sera de l'huile moteur spéciale résistant à haute température 200 environ, la pompe sera munie d'un réservoir de réception (9) et de pompage, avec arrivée de l'huile dans ce réservoir, (comme sur les moteurs thermiques à explosions) ou sur les systèmes de circuit hydraulique des pelles chargeur élévateur etc... sauf que la pression est supprimée. Le réservoir servant de régulateur aura une capacité de plusieurs litres pour palier aux différences de volume du fluide (huile de moteur très fluide) et sera placé à la partie supérieure de l'installation. Une fois le circuit rempli, chaudière du foyer et radiateur (10), mettre 1 I. de plus dans le réservoir (9) et laisser du vide dans le réservoir pour palier éventuellement aux différences de volume du fluide chaud et froid. Le bouchon du réservoir (11) sera percé car il ne s'agit pas d'un circuit fermé étanche comme sur les chaudières à eau, mais il s'agit simplement de véhiculer de l'huile de la chaudière située dans la cheminée vers un ou plusieurs radiateurs (10) situés dans d'autres pièces ou à l'étage supérieur l'emplacement de la pompe avec son réservoir placé en point haut ou bas déterminera si l'ensemble doit être clos ou avec un reniflard. Le prototype installé a permis, avec une chaudière de 90 cm de large et 2 retours de 45 cm, hauteur 70 cm, de chauffer une pièce à l'étage supérieur et d'élever la température de 10 en 2 h., la pièce faisant 50 m3. Une chaudière de cette dimension permet la pose de plusieurs radiateurs ce qui permettrait une meilleure régulation. La mise en route de la pompe devra être effectuée par un thermostat (12) inversé mettant celle- ci ci en fonctionnement dès que la température monte et l'arrêtant à basse température du fluide, il faut que le système de pompage s'arrête seul quand la cheminée s'éteint. Aucune soudure à l'étain ne sera admise dans l'installation ainsi que joint plastique ou caoutchouc. Les raccords et branchements seront exécutés avec des raccords vissés sur olives de serrage, ou par serrage conique. La puissance de la pompe sera identique aux pompes accélérateurs équipant les chaudières classiques à eau, sauf que toutes les pièces constituant la dite pompe (8) seront exclusivement métalliques (les pompes actuelles ayant la turbine en plastique). -3- Il serait possible de placer plusieurs radiateurs avec robinet de fermeture, mais un radiateur devra toujours être ouvert et en fonction. Le prototype de pompage a été fabriqué avec une pompe de direction de véhicule entraînée par une perceuse 500 Watt à puissance variable la plus faible et a donné un excellent résultat, mais un simple accélérateur de chauffage entièrement métallique est suffisant pour véhiculer le fluide. Une sonde thermique (13) placée sur le serpentin commandera le thermostat (12). Le dispositif est très intéressant car dès que la cheminée est allumée, les radiateurs sont chauds, et l'installation ne nécessite aucun entretien particulier. -4- REVENDICATIONS 1) Dispositif de chauffage central à partir d'une cheminée à bois existante, caractérisé par la pose d'une chaudière de très faible épaisseur: (environ 25 millimètres) formant l'âtre de la cheminée pratiquement sans réduire son foyer. 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce sens que la chaudière est constituée d'un caisson (1) formé par 3 tôles réfractaires (3), (4), dont les angles (2) sont arrondis. Sur ce caisson (1) est plaqué un serpentin constitué d'un tube cuivre (5) de 0 10/12 couvrant toute la surface du caisson (1), le serpentin (5) est plaqué contre le caisson (1) à l'aide de feuillards raidisseurs (6) qui sont des barrettes de fixation fixées à l'aide de vis (7). Le serpentin (5) véhicule un fluide qui est de l'huile moteur résistant à haute température, envoyé dans les radiateurs à l'aide d'une pompe hydraulique (8) plongeant directement dans son réservoir (9). 3) Dispositif selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce sens que la chaudière est totalement fermée (des 4 côtés) par une porte vitro céramique (14).