FR 2717032 A1 19950908 FR 9402569 A 19940302 Dc:E 1-3 Spl CE CIE' IO La présente invention concerne un dispositif de régulation de la charge des radiateurs électriques à accumulation et en règle générale de tout système à accumulation décentralisée. Ce dispositif est adapté aux différents modes de tarification de l'énergie électrique et de ses périodes tarifaires au cours d'un cycle de 24 heures. Il permet également d'effectuer une relance optimale de la charge des radiateurs, d'une résistance additionnelle ou d'un chauffage directe complémentaire durant les périodes à plein tarif, hors heures de pointe, en fonction des besoins calorifiques du local. Dans les dispositifs connus à ce jour la charge des radiateurs est effectuée en fonction de la température ambiante, ou de la température extérieure et de la chaleur résiduelle contenue dans les radiateurs. Ces dispositifs ne donnent pas entière satisfaction. En effet les radiateurs à accumulation restituent en permanence une partie de la chaleur accumulée par rayonnement et convection libre. Les régulations basées sur la température extérieure et la chaleur résiduelle des accumulateurs engendrent lors d'apports gratuits importants de chaleur, de mauvais réglages, ou d'un mauvais emplacement de la sonde extérieure, un débit de chaleur non réglable dépassant les besoins du local. En inter-saison une correction manuelle de la charge est souvent nécessaire. Le dimensionnement des radiateurs en fonction des déperditions thermiques de chaque pièce doit être homogène. Le coût de l'installation est élevé. Les régulations de la charge en fonction de la température ambiante provoquent un inconfort par la non maîtrise de l'inertie thermique des accumulateurs et une consommation excessive pendant les périodes à plein tarif, par des relances intempestives de la charge.(Modification du réglage du thermostat, apports gratuits lors du tarif réduit...). La relance de la charge n'est effectuée qu'après chute de la température ambiante, ce qui avec l'inertie thermique des appareils entraîne une importante variation de celle-ci, donc un gaspillage d'énergie. Elles ne sont pratiquement pas utilisables lorsque plusieurs périodes à tarif réduit sont présentes dans un cycle de 24 heures. Le dispositif selon l'invention permet d'éviter tous ces inconvénients. Il garantie une charge optimale durant les heures à tarif réduit quelque soit les conditions d'utilisation et d'exploitation, même en cas d'apport gratuits importants et évite les relances inutiles à plein tarif. I1 assure en outre la charge et la relance éventuelle des radiateurs en fonction des besoins thermiques spécifiques de chaque local à chauffer. Il s'adapte automatiquement à toutes les formes de tarification de l'énergie électrique. La charge des radiateurs à accumulation est effectuée par l'alimentation des résistances électriques placées dans le noyau accumulateur. Un thermostat d'ambiance électronique, à bande proportionnelle, régule avec précision la température du local en faisant varier la vitesse des ventilateurs de déstockage par rapport aux besoins calorifiques de celui-ci. Le dispositif selon l'invention définit le régulateur de charge de ces radiateurs. Il comprend deux compteurs- décompteurs permettant de comparer les consommations d'énergie de 2 cycles successifs de 24 heures, un thermostat de charge réglé d'usine à 19 C ajustable à +/-2 C, un contact du thermostat d'ambiance régulé par le point de consigne, un coupe circuit thermique commandé par la température du noyau, un relais piloté par la vitesse des ventilateurs et la valeur de la progression de la température ambiante durant le cycle de mesure. Le fonctionnement de la régulation est représenté sur la planche 1/4 jointe. Elle définie les séquences de charge à tarif réduit et de relance de la charge à plein tarif. La charge durant les périodes à tarif réduit est maintenue jusqu'à réalisation des 3 conditions suivantes: 1)- La consommation d'énergie durant les périodes à tarif réduit du cycle de 24 heures en cours (rep.B, Pl.1/4) doit être égale à 70% des consommations totales d'énergie (tarif réduit + plein tarif) du cycle précédent de 24 heures. (rep.A, Pl.l/4) Le pourcentage retenu peut éventuellement être optimisé. Dans certaines applications particulières, (tarif avec heures de pointe à consommation verrouillée par exemple) la différence de consommation restante à la fin de la période à tarif réduit pourra servir à affiner la charge avant le début des heures de pointe. Les consommations d'énergie sont mesurées par 2 compteurs- décompteurs fonctionnant alternativement durant un cycle en comptage et en décomptage le cycle suivant. Sur la position hors gel de l'interrupteur "Confort- Hors Gel" la consommation d'énergie est sans effet sur la charge. 2)- La température ambiante ait atteint la consigne de 19 C du thermostat de charge (rep.C, Pl.l/4). Cette consigne est ajustable par l'installateur exclusivement dans une plage de +/- 2 C. Sur la position hors gel de l'interrupteur "Confort- Hors Gel" cette consigne est réduite de l'ordre de C par mise sous tension de la résistance d'abaissement de la valeur de la consigne. 3)- La température ambiante ait atteint la consigne du thermostat d'ambiance majorée de l'ordre de 0,2 à 0,5 C (rep.D, Pl.l/4). Sur la position hors gel de l'interrupteur "Confort- Hors Gel", cette condition du thermostat d'ambiance est sans effet sur la charge. Ce procédé de régulation permet également de décaler la charge des radiateurs vers la fin de la période à tarif réduit. Dans ce cas le début de la charge est fixé en fonction des consommations du cycle précédent de 24 heures majorées de l'ordre de 20% afin de tenir compte des variations climatiques. Dans ce mode de fonctionnement une période à tarif réduit est divisée en deux partie: durant la première,la charge sera uniquement effectuée en fonction des consommations d'énergie des 24 heures précédentes, durant la deuxième, en fonction des 3 conditions précédemment définies. N.B. : Ce mode de fonctionnement n'est pas repris dans le schéma. La relance de la charge durant les heures à plein tarif est réalisée à l'obtention des 2 conditions suivantes: 1)- La vitesse des ventilateurs de déstockage doit être maximale durant plusieurs secondes (pour éviter l'influence de l'impulsion de démarrage) et la progression de la température ambiante du local doit être inférieure à "X" C durant un cycle de mesure de l'ordre de 10 à 15 minutes. La valeur choisie pour "x" (0,5 C environ en 15 minutes) est fonction de l'optimisation du coût d'exploitation et du confort souhaité (voir paragr. 3 et 4 Pl.1 et 2/4 rep. F et G). 2)- Le niveau de charge du radiateur doit être inférieur à valeur de la consigne du coupe circuit thermique. Celle-ci de l'ordre de 80% de la charge totale, correspond à la puissance calorifique maximale des appareils. La relance de jour est coupée lorsque la vitesse des ventilateurs passe en dessous d'un pourcentage de l'ordre de % de la vitesse maximale(rep.H, Pl.l/4). Le pourcentage retenu variable de 95 à 50% et la valeur retenue pour "X" définissent automatiquement le socle d'énergie maintenu dans les radiateurs proportionnellement aux conditions climatiques extérieures, donc le rapport de l'émission de chaleur par rayonnement et convection. Ils déterminent également la durée maximale de délestage possible des radiateurs à accumulations. l1s influencent évidemment le rapport de la consommation à tarif réduit sur celle à plein tarif. Sur la position "Hors Gel" de l'interrupteur "Confort- Hors Gel" la relance de la charge à plein tarif est coupée et le thermostat d'ambiance électronique est sans effet sur les ventilateurs. Il est à noter que le choix judicieux des périodes heures creuses, juste avant les périodes de pointe, permet de réduire au minimum le socle de chaleur résiduelle à maintenir durant les heures pleines. En effet après chaque période à tarif réduit la relance de la charge peut systématiquement être verrouillée durant plusieurs heures. La durée de ce verrouillage est fonction du rapport de la puissance installée des radiateurs sur les déperditions thermiques du local. Différentes options peuvent compléter cette régulation: 1)- Pour immeubles collectifs Afin d'éviter un abaissement trop élevé de la température ambiante, lors d'une réduction anormale de la consigne du thermostat durant les périodes à plein tarif,une consigne complémentaire " température réduite" du thermostat de charge (de 2 à 5 C inférieure à la consigne de référence de 19 C et inaccessible à l'usager) agit en tout ou rien sur la commande des ventilateurs, en priorité sur le thermostat d'ambiance (contact N 5/1 représenté en pointillé Pl.4/4). 2)- Bouton poussoir "TURBO" Il augmente de 1 à 2 C la consigne du thermostat d'ambiance et de 0,2 à 0,4 C la valeur de "X". L'effet "TURBO" est supprimé dès que la consigne est atteinte. Nous expliquerons plus précisément le dispositif de régulation par les exemples d'exécutions représentés sur les planches jointes. Remarquons toutefois que le procédé de régulation n'est pas limité aux exemples d'exécutions représentés. Ainsi les relais peuvent être remplacés par des circuits électroniques et l'exécution représentée variera en fonction de l'évolution des composants électroniques. La planche N 3/4 reprend le schéma logique du dispositif de synchronisation du cycle de mesure sur le début de la période principale à tarif réduit.(période la plus longue du cycle de mesure) Ce dispositif pilote les 2 compteurs d'énergie C3 et C4. Notons que ces derniers peuvent être de simples compteurs de temps de mise sous tension des résistances de charge, car la consommation d'énergie est directement proportionnelle à ce temps. Le dispositif de synchronisation fonctionne comme suit. A la mise en service du chauffage le compteur (Cl) est raccordé au signal tarif réduit par l'intermédiaire du temporisateur (T6), et du circuit OU (7). Il totalise la durée du signal. La temporisation de quelques secondes du signal évite de perturber le circuit par les phénomènes transitoires et les tests de simulation du tarif réduit. La durée de ce signal est ensuite comparée dans (C2-1) à une constante de l'ordre de 4 heures représentant la durée minimale de la période principale à tarif réduit. Si au début de la période suivante à plein tarif elle est inférieure à la constante, le compteur C1 est remis à zéro par le circuit ET (9), OU (10), la bascule (Bll), le circuit ET (12). Le cycle de mesure est relancé à chaque début de période à tarif réduit jusqu'à obtention d'une durée de signal supérieure à la constante. Dans ce cas le compteur (Cl) par le circuit ET (8), OU (7) cumule les heures à plein tarif et celles à tarif réduit. Ce cumul est comparé dans (C2-2) à la deuxième constante de l'ordre de 23 heures. La durée de cette constante doit être supérieure à l'écart de temps séparant le début de la première et la fin de la dernière période à tarif réduit d'un cycle de 24 heures. Elle permet aussi de rétablir la synchronisation après coupure de courant. Lorsque (Cl) devient supérieur à cette constante, la bascule (11) est commandée par OU (10). A la prochaine période à tarif réduit, par le circuit ET (12), (Cl) est remis à zéro et par ET (13) la bascule (Bll). La synchronisation du cycle de mesures de 24 heures sur le début de la période principale à tarif réduit est alors réalisée. Ce cycle pilote les 2 compteurs d'énergie (ou de temps) C3 et C4 comme suit: Au début de chaque cycle, le compteur qui était en décompte le cycle précédent est remis à zéro et passe en comptage de l'énergie consommée durant les heures à tarif réduit et à plein tarif du cycle en cours, alors que celui qui était en comptage, décompte l'énergie consommée durant les heures à tarif réduit uniquement. A noter qu'automatiquement, à la mise en service du chauffage, les 2 compteurs sont d'abord remis à zéro puis le compteur 1 est systématiquement utilisé en comptage et le compteur 2 en décomptage. Les coupures de courant supérieures à 1 heure entraîneront une remise à zéro de tous les compteurs, donc un nouveau processus de synchronisation du cycle de mesures. Le compteur utilisé en décompte durant la période à tarif réduit enclenche le relais (5) dès que la consommation du cycle précédent de 24 heures a été réduite de 70%. Le décomptage est alors arrêté. La planche 4/4 représente le schéma du dispositif de régulation de la charge des radiateurs. Le contact (3-l)du relais (3) est fermé durant les heures à tarif réduit et les contacts (3-2) et (3-3) sont fermés durant les heures à plein tarif. Le contact (4-1) du relais de délestage (4) est ouvert aux périodes de délestage. Le contact (9-1) est fermé et le contact (9-2) ouvert lorsque l'interrupteur (9) "Confort Hors Gel" est sur la position confort. Le contact (7-2) du thermostat (7), réglé d'usine se ferme à 16 C environ et maintient cette température minimale dans le local. Le contacteur (13) alimente par le contact (13-1) les résistances de charge (14) placées dans le noyau accumulateur, et par (13-2) la résistance additionnelle. Cette dernière est également asservie au contact (3-3) et à l'interrupteur "Marche Arrêt" (16). La sonde de température ambiante associée au potentiomètre de réglage de la consigne (19) communique au régulateur (20) une tension variable proportionnelle à l'écart entre la mesure et la consigne. Le régulateur (20) à bande proportionnelle commande le triarc (17) par un interrupteur qui commute le signal au zéro de tension. Le triarc met sous tension les ventilateurs (18) pendant un temps proportionnel à l'écart entre la température mesurée par la sonde et la consigne, ceci dans les limites de la bande proportionnelle. La vitesse des ventilateurs est ainsi régulée proportionnellement à cet écart de température. Commande de la charge durant les heures à tarif réduit: Au début de la période la charge est enclenchée par la fermeture du contact (13-1) du relais (13). La charge est coupée après l'ouverture des contacts (51),(6-1) et (7-1). Le contact (5-1) du relais (5) commandé par les compteurs d'énergie, s'ouvre lorsque la consommation durant les heures à tarif réduit dépasse 70% de la consommation totale du précédent cycle de 24 heures. Le contact (6-1) du relais (6) commandé par l'amplificateur opérationnel (24) s'ouvre lorsque la température ambiante dépasse de 0,2 à 0,5 C la température de consigne du thermostat (19). Le contact (7-1) s'ouvre en régime confort lorsque la température ambiante dépasse la consigne du thermostat réglé d'usine à 19 C ajustable à +/- 2 C. Commande de la relance durant les heures à plein tarif: L'interrupteur (12) permet de couper manuellement la relance. Celle-ci est enclenchée à la fermeture des contacts (10-1) et (11). Le contact (11) du coupe circuit thermique ferme lorsque la charge résiduelle du radiateurs chute en dessous de la valeur correspondante à la puissance calorifique maximale de l'appareil. La vitesse des turbines mesurée par l'amplificateur 6 2717032 opérationnel (21) déclenche à 100% de la vitesse le circuit intégré (22) qui mesure la progression "X" de la température ambiante au cours de cycles répétitifs de 10 à 15 minutes de durée. Lorsque la progression de "X" entre le début et la fin du cycle est inférieure à une valeur de l'ordre de 0,5'C, la bascule (B23) excite le relais (10) qui ferme son contact (10-1). L'amplificateur opérationnel (22) remet à zéro la bascule (B23) lorsque la vitesse des turbines chute en dessous d'une valeur de l'ordre de 80% et coupe le relais (10) qui ouvre son contact. Commande de la charge lorsque l'interrupteur (9) est sur position hors gel: La résistance chauffante (8) influence le thermostat de charge (7) et réduit de 5 à 10 C sa consigne. La charge est régulée par le contact (7-1). Les contacts (5-1),(6-1),(10-1) et (11) sont placés hors circuit et les ventilateurs commandés en tout ou rien par le contact (7-2). Le contact (5-1) du relais (5) piloté par les deux compteurs d'énergie s'ouvre lorsque la consommation durant les heures à tarif réduit du cycle en cours dépasse 70% de la consommation totale du précédent cycle de 24 heures, ou atteint la valeur de de celle du cycle précédent diminué de la consommation correspondant à une durée constante de l'ordre de 2 heures. Sur la position hors gel, la charge est commandé par le contact (7-1) exclusivement. Les relais sont du type électromagnétique. Le thermostat de charge (7) peut aussi être un amplificateur opérationnel relié au circuit de mesure de la température ambiante. 7 2717032 IEt15X3 ND I C I O 1)- Procédé de régulation de la charge des radiateurs électriques à accumulation caractérisé par le fait que: - La charge des radiateurs d'un local est pilotée durant les périodes à tarif réduit par les consommations du cycle précédent de 24 heures, la consigne de température ambiante du thermostat de charge et la consigne affichée au thermostat d'ambiance de ce local. - La relance éventuelle de la charge ou d'un chauffage directe complémentaire durant les périodes à plein tarif est pilotée par la vitesse des ventilateurs de déstockage, la valeur de la progression de la température ambiante durant le cycle de mesure et le niveau de charge des radiateurs. 2)- Procédé selon la revendication 1 caractérisé par le fait qu'un synchronisateur électronique calé sur la période à tarif réduit la plus longue d'un cycle de 24 heures fait lancer le comptage ou le décomptage des consommations d'énergie au début de cette période. 3)- Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 et 2 caractérisé par le fait que pour commander la charge des radiateurs durant les périodes à tarif réduit, il est constitué par (planche 4/4): - Un synchronisateur qui au début de la période à tarif réduit la plus longue d'un cycle de 24 heures commande alternativement à chaque cycle la remise à zéro et le comptage de l'énergie durant 24 heures sur l'un des compteurs ainsi que le décomptage durant les heures à tarif réduit sur l'autre. - Le contact (3-1) du relais (3) fermé durant les périodes à tarif réduit et le contact (13-1) du relais (13) - Les contacts (5-1),(6-1) et (7-1) qui, par l'intermédiaire des contacts et relais précités enclenchent la charge des radiateurs lorsque l'un de ces trois contacts est fermé et la coupe, lorsque tous les trois contacts sont ouverts. - Le contact (5-1) du relais (5) piloté par les deux compteurs d'énergie s'ouvre lorsque la consommation d'énergie durant les heures à tarif réduit du cycle en cours dépasse % de la consommation totale du cycle précédent de 24 heures. Ce pourcentage peut être optimisé. En variante, ce contact (5-1) peut également s'ouvrir, lorsque cette consommation du cycle en cours, atteint la valeur de celle du cycle précédent diminué de la consommation correspondant à une durée constante de l'ordre de 2 heures. - Le contact (6-1) du relais (6) commandé par l'ampli- ficateur opérationnel (24) s'ouvre lorsque la température ambiante dépasse de l'ordre,de 0,2 à 0,5 C la consigne du thermostat d'ambiance (19). - Le contact (7-1) du thermostat de charge (7) s'ouvre lorsque la température ambiante dépasse la valeur de la consigne réglée d'usine à 19 C. Celle-ci est ajustable. 4)- Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 et 2 caractérisé par le fait que pour relancer éventuellement la charge durant les périodes à 8 2717032 plein tarif il est constitué par (planche 4/4): - Les contacts (3-2) et (3-3) du relais (3) fermés durant les périodes à plein tarif et les contacts (13-1) et (13-2) du relais (13) - Les contacts (10-1) et (11) qui lorsqu'ils sont tous les deux fermés, par l'intermédiaire des contacts et relais précités, enclenchent la relance de la charge ou éventuellement d'un chauffage direct. - Le contact (11) du coupe circuit thermique ferme lorsque le niveau de charge du radiateur chute en-dessous de la valeur de consigne du coupe circuit. Celle-ci est définie par la puissance calorifique maximale de l'appareil. - Le contact (10-1) du relais (10) est commandé par la vitesse des ventilateurs de déstockage et la valeur de la progression de la température ambiante. En règle générale il se ferme à la vitesse maximale des ventilateurs, lorsque la valeur de la progression de la température ambiante entre le début et la fin d'un cycle répétitif de mesure de 10 à 15 minutes de durée est inférieure à un seuil de l'ordre de 0,5 C. )- Dispositif selon l'une des revendications 3 et 4 caractérisé par le fait qu'il comporte un interrupteur hors gel (9). Sur la position hors gel la résistance chauffante (8) influence le thermostat de charge (7) et réduit de 5 à 10 C son point de consigne. La charge est commandée par le contact (7-1) exclusivement. 6)- Dispositif selon l'une des revendications 3 à 5 caractérisé par le fait que les circuits de commande et de commutation sont réalisés par des thermostats, des contacts et des relais du type électromagnétique. 7)- Dispositif selon l'une des revendications 3 à 5 caractérisé par le fait que les circuits de commande et de commutation représentés par des thermostats, des contacts et des relais sur le schéma de la planche (4/4) sont réalisés par des circuits électroniques.