FR 2702963 A1 19940930 FR 9303265 A 19930322 EQUIPEMENT DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION D'UN ItOlEUBLE EN CAS DeINCENDIE PERIPHERIQUE BUT Protection d'un immeuble par aspersion d'un produit retardant biodégradable, afin de laisser le temps aux secours (pompiers) pour arriver. COMPOSITION DE L'EQUIPE:iENT - Electronique de surveillance, - Capteurs infrarouges, - Anémomètre électronique, - Girouette électronique, - Cuve de produit retardant, - Pompe, - Circuit d'aspersion. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT Lors d'un incendie (feu de forêt notamment) en périphérie d'une zone d'habitation, il y a propagation dans cette zone lorsque deux conditions majeures sont remplies - vitesse du vent non nulle, - sens du vent favorable. DETECTION D'UN INCENDIE PERIPHERIQUE Cette détection est effectuée par une série de capteurs infrarouges implantésen périphérie de la zone à protéger (Disposition des capteurs : Figure I). DETECTION DU SENS DU VENT Utilisation d'une girouette électronique. DETECTION DE LA VITESSE DU VENT Utilisation d'un anémomètre électronique. ELECTRONIQUE DE SURVEILLANCE ET DE COMMANDE Cette électronique commande électriquement la mise en fonctionnement d'une pompe. SURVEILLANCE Une série de défauts doit titre constatée et ce pendant un minimum de 20 secondes avant de déclencher l'aspersion de l'immeuble. Si OgGgg00 et T1 = 1 T2 = 1 T3 = 1 T4 = 1 D=l D=O D=O D=O Si 900Gl8O0 et Tl = L T2 = 1 T3 = 1 T4 = 1 Si 180 T2 = 1 T3 = 1 T4 = 1 Si 270 T2 = 1 T3 = 1 T4 = 1 D=O D=l D=O D=O D=O D=O D=1 D = 0 D=O D=O D=O D=l ( G : Girouette ; Tx : capteur infrarouge ; D : défaut) D A t M/A A P O O O O 0 O 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 O O O 1 1 I 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 O O 0 1 0 1 O O 0 1 1 0 (D :Défaut capteur + girouette ; A : anémomètre t * temps > 20 s ; M/A : marche arrêt manuel A : arret pompe ; P : état de la pompe) La pompe ne fonctionne que dans trois cas - D + A + t = 1 - M/A = 1 - D + A + t + M/A = 1 Dans tous les autres cas la pompe ne fonctionne pas. SCHEMA DE FONCTIONNEMENT Trois systèmes de fonctionnement sont proposés - utilisation d'une piscine ou d'une rivière etc.. (Figure 2) - utilisation de l'eau potable (Figure 3) - utilisation d'une vanne pompier (sous réserve d'autorisation) (Figure 4). ASPERSION L'aspersion de 1'immeuble est réalisée par un ensemble de tubes percés à intervalles réguliers en quinconce. Le système est doublé de façon à pallier au dysfonctionnement de l'un des tubes. La puissance de la pompe est calculée de façon à permettre le recouvrement total de l'immeuble à protéger par la mousse retardante en 10 minutes maximum (possibilité de nouveaux cycles successifs). Cette puissance est également fonction de la hauteur de l'immeuble à protéger. COUPURE DE COURANT L'électronique est pourvue d'une batterie "backup" qui lui permet de continuer à fonctionner malgré une interruption de courant électrique pendant environ 2 heures. Les batteries utilisées sont du type rechargeable. L'électronique par l'intermédiaire d'un contact sec peut commander un démarrage d'un moteur thermique couplé à un alternateur (groupe électrogène), celui-ci permet de fournir la puissance électrique nécessaire à la pompe et à l'électronique. GIROUETTE ELECTRONIQUE Cette girouette est équipée d'un capteur à distance linéaire. La tension de référence étant de 5 volts. 4 secteurs seront ainsi déterminés : O à 900, 900 à 1800, 1800 à 2700, 2700 à 3600. Les tensions varient de : O à 1,25 v; 1,25 v à 2,5 v 2,5 v à 3,75 v ; 3,75 v à 5 v (V réf. low, V réf high). Ces différentes fenêtres d'utilisation sont détectées par l'électronique de la façon suivante : Figure 5. 4 montages identiques sont utilises : ligure 6. ÂrnMO?qETE L'anémomètre est équipé d'une dynamo délivrant 6 volts à plein régime. La tension variant de O à 6 volts. L'électronique détecte une tension ou = à 1 volt correspondant à un vent de vitesse > ou = à 10 kilomètres/ heure.(V in). Le montage utilisé est le suivant : Figure 7. Lorsque la tension est > ou = à 1 volt V out = 5 volts. CAPTEURS INFRAROUGES Les capteurs infrarouges utilisés ont un champ de recouvrement dont la distance maximale entre émetteur et récepteur est de 100 mètres. Pour une distance supérieure les capteurs sont chainés. Ils fonctionnent en tout ou rien. REVENDICATIONS Dispositif de protection d'un immeuble par aspersion d'un produit retardant biodégradable lors d'un incendie periphérique. Comportant - Electronique de surveillance, - Capteurs infrarouges, - Anémomètre électronique, - Girouette électronique, - Cuve de produit retardant, - Pompe ou/et electrovanne, - Circuit d'aspersion. Ce dispositif est caractérisé par l'utilisation d'un anémomètre d'une girouette pour la détection de la vitesse et du sens du vent et de capteurs infrarouges pour la détection d'un incendie afin de déclencher la mise en fonctionnement d'une pompe ou/ et d'une électrovanne dans le but de recouvrir la zone à protéger d'un produit retardant résistant à l'inflammation.