FR 2654196 A1 19910510 FR 8914483 A 19891106 La présente invention concerne un procédé de climatisation conçu pour les locaux équipés de plancher surélevé sur toute la surface (principalement bureaux modernes, qu'ils soient ou non cloisonnés) La climatisation des bureaux est traditionnellement effectuée par des éléments fixes qui diffusent et reprennent l'air climatisé dans l' ambiance (climatiseur, centrale de traitement, ventilo-convecteur, éjecto-convecteur, diffuseur etc). Dans les locaux à usage informatique équipés de plancher surélevé, la climatisation est effectuée par des climatiseurs à soufflage inversé, l'air traité par le climatiseur est soufflé dans le plancher sur 6 levé et sous les éléments électroniques ou dans l'ambiance par des dalles perforées, la reprise de l' air se fait directement en partie haute du climatiseur ou par l'intermédiaire d'une gaine ou faux plafond adapté. Dans les bureaux modernes et dits "flexibles" équipés de plancher surélevé, celui-ci est utilisé quelquefois pour le soufflage de l'air avec des unités terminales fixes de diffusion situées le long des parois et 6 quipées de ventilateur et réchauffage électrique La reprise se fait par le vide ou plénum que crée la plancher surélev 6, celui-ci est cloisonné de façon à crier des zones de reprise bien séparées des zones de soufflage. Cette technique fait perdre au système de climatisation et au plancher surélevé son intérêt modulaire et flexible En effet, en cas de modification d'implantation des bureaux ou changement du bilan thermique de chaque local, il est nécessaire d'entreprendre des travaux cons 6 quents pour modifier le cloisonnement dans le plancher surélevé afin de correspondre aux nouvelles implantations. Ces travaux sont importants car les cloisonnements, pour être efficaces, doivent être étanches, les éléments de 2 2- diffusion sont fixés et doivent être désassemblés, enfin, les divers cloisonnements ne permettent plus le passage libre et à tout moment modifiable des différents câbles (électrique, téléphone, informatique et autres réseaux) ce qui est l'objet même et la justification du plancher surélevé. La présente invention a pour but d'assurer une climatisation "tout plancher" soufflage et reprise de l'air climatisé sans avoir les restrictions et inconvénients des procédés existants et décrits ci-dessus, et offrant une plus grande modularité autorisant toutes évolutions et modifications d'implantation sans modifications structurelles des des léments de base Le plancher surélevé conservant sa fonction première qui est de permettre le passage libre et facilement accessible de tout les câbles et autres fluides. Le procédé de climatisation "tout plancher" objet de cette invention se compose en éléments suivants: -un ou p lusieurs climatiseurs (A) de type à soufflage inversé, avec caisson d'adaptation (H) comportant un ou plusieurs moto-ventilateurs relais permettant au climatiseur de faire la reprise de l'air par le plancher surélevé et de mettre celui-ci en dépression, et un caisson de soufflage (B) fixé sous le climatiseur et comportant plusieurs viroles de sortie d'air pour le raccordement des gaines. -une ou plusieurs dalles de diffusion de l'air (E) identiques aux dalles perforées standard équipées en sous face d'un dispositif (D) comprenant un volet et un moteur (I} et permettant la diffusion de l'air soit dans l'ambiance soit vers la reprise du climatiseur. -une ou plusieurs dalles de reprise de l'air (G) identiques aux dalles perforées standard et assurant la reprise de l'air ambiant vers le climatiseur. -un ou plusieurs thermostats d'ambiance (F) assurant le contrôle de la température ambiante et la commande du -3- moteur (I) et du volet du dispositif (D) de la dalle de diffusion. -un coffret électrique général comprenant le relayage, l'alimentation et la protection du dispositif de régulation (D) (moteur). PRINCIPE DE FONCTIONNEMT (SCHEMA PAGE 1/3: Le climatiseur (A) souffle l'air traité à une température constante (par exemple 20 C) dans la gaine (C) et le dispositif de régulation (D), si la température ambiante controlée par le thermostat (F) est trop élevée, le volet du dispositif (D) va descendre, par la mise en service du moteur (I), et permettre à l'air traité de pénétrer dans le local en passant au travers de la dalle (E) Figure 1 page 2/3. L'air ambiant retourne au climatiseur (A) par la dalle de reprise (G) et le plénum que constitue le plancher surélevé, ce plénum étant en constante dépression par le caisson d'adaptation (H) du climatiseur, losque la température ambiante du local aura atteint la valeur 'souhaitée (proche de 20 C) le volet du dispositif (D) va monter par la mise en service du moteur (I) et l'air soufflé par le climatiseur sera rejeté directement dans le plénum et vers 1-a reprise du climatiseur figure 2 page 2/3. Le volet du dispositif (D) peut agir soit en tout ou rien (position haute ou basse) soit en proportionnel dans le cas o l'on cherche une grande précision de la température ambiante, dans ce dernier cas, le thermostat (F) et le moteur (I) seront à action proportionnelle Le procédé dont le fonctionnement est décrit ci-dessous peut aussi bien assurer le refroidissement en été et le réchauffage en hiver Le climatiseur sera alors équipé d'une batterie chaude (eau chaude ou électrique) selon l'équipement du climatiseur il est possible de traiter aussi l'hygrométrie de l'air (fonction humidification et -4- déshumidification) notamment si le local est à vocation informatique. Le climatiseur est équipé de sa propre régulation avec sonde de température (et hygrométrie si nécessaire) sur la reprise de l'air du climatiseur. Le nombre-de climatiseur, de dalle de diffusion et de reprise est directement lié au bilan thermique qui sera établi pour chaque surface à climatiser La position de chaque dalle (diffusion et reprise) sera déterminée en fonction de l'implantation des divers éléments constituant le local, mais pourra être déplacé à tout moment, chaque dalle (au standard 600 X 600) étant interchangeable Le dessin Page 3/3 montre un exemple d'implantation des différents éléments qui composent le procédé (un climatiseur pour 3 bureaux). -5- REVENDICATIONS 1) Le procédé de climatisation pour les bureaux modernes équipés de plancher surélevé est caractérisé par l'utilisation du vide (ou plénum), créé par le plancher surélevé, pour le soufflage et la reprise de l'air climatisé, tout en conservant la totale modularité et flexibilité de celui-ci Le climatiseur (A) souffle l'air traité dans la gaine (C) et dans l'ambiance pour la dalle de diffusion (E), la reprise de l'air ambiant se fait par la dalle de reprise (G) et le vide technique créé par le plancher surélevé qui est en constante dépression par le climatiseur (A) et le caisson (H). 2) Le procédé selon la revendication 1 et caractérisé par un dispositif (D) fixé sous la dalle de diffusion (E) et permettant à l'air traité de pénétrer soit dans l'ambiance si celle-ci nécessite un traitement (refroidissement ou réchauffage) soit directement à la reprise du climatiseur (A) par le vide technique sous le plancher surélevé, si le local ne demande pas de traitement. 3) Le procédé selon la revendication i et 2 est caractérisé par une régulation spécifique à chaque bureau et assure une température constante quelque soit la variation des charges calorifiques, le thermostat (F) commande en tout ou rien ou en proportionnel le moteur (I) qui entrainera l' ouverture ou la fermeture du volet du dispositif (D) fixé sous la dalle de diffusion. 4) Le procédé selon la revendication 1-2 et 3 est caractérisé par un caisson d'adaptation (H) muni d'un ou plusieurs moto-ventilateurs relais permettant au climatiseur à soufflage inversé d'assurer la reprise de l'air par le dessous et de mettre en dépression le vide technique créé par le plancher surélevé. ) Le procédé selon la revendication 1-2-3 et 4 est caractérisé par un caisson (B) de sortie d'air, étanche fixé sous le climatiseur et muni de viroles cylindriques permettant la fixation rapide de gaines souples (C). -6- 6) Le procédé selon la revendication 1-2-3-4 et 5 est caractérisé par une totale modularité et mobilité de chaque élément qui compose le procédé. Les gaines (c), les dalles de diffusion (E), les dalles de reprise (G) le thermostat (F) peuvent tre déplacés à tout moment pour s'adapter à toute nouvelle configuration du local (ou des locaux) à climatiser, le nombre des éléments ci-dessus mentionnés peut être à tout moment augmenté ou diminué pour correspondre à un nouveau bilan thermique résultant de modification structurelle (nouveau cloisennement, déplacement de poste de travail, nouveau matériel électronique etc) Le procédé permet de conserver au plancher surélevé son aspect modulaire et l'utilisation de celui-ci pour le passage libre de tous les cibles et fluides.