FR 2611256 A2 19880826 FR 8702358 A 19870220 L'invention a pour objet une installation de chauffage et de climati- sation d'une habitation et de production d'eau chaude sanitaire par pompe a chaleur. Elle concerne un appareil dans lequel la chaleur est puisée dans Ze soZ en hiver, et est restituée dans le soZ en été. L'évaporateur d'hiver est placé dans une tranchée et est constitué de tubes. Le condenseur d'hiver est placé dans Ze soZ du milieu à chauffer et est également constitué de tubes, ou est constitué d'une batterie à ailettes. Le compresseur et Zes autres éléments de la pompe a chaleur sont pla- cés dans une jardinière a fleurs, installée à l'intérieur ou à l'extérieur du ZocaZ a chauffer. La jardinière permet de cacher complètement dans sa partie basse tout l'équipement la présence de terre ou de terreau ou d'un autre maté riau dans la jardinière permet d'abaisser le niveau sonore du compresseur de l'ordre de 10 d B A ou plus, ce qui est Z'une des caractéristiques de l'invention. L'invention concerne Zes formes de réalisation des échangeurs intérieurs. Dans la description qui suit, faite à titre d'exemple, on se réfère aux dessins annexés dans lesquels : La figure 2 est une vue schématique de la pompe à chaleur sol/sol à échangeurs directs. La figure 2 représente le système installé dans une jardinière è fleurs. La figure 3 est une variante avec échangeur intérieur à ailettes ven- tilées. Le figure 4 est une autre variante dans laquelle la production a'eau chaude sanitaire est assurée été comme hiver. Une installation de chauffage par pompe à chaleur seZon l'invention figure 1 comprend un compresseur de fZuide frigorigène 21 refoulant en cycle hiver des vapeurs dans Ze condenseur 12 constitué par un ensemble de tuyauteries noyées dans le plancher en béton des locaux à chauffer. Le condenseur 12 cède la chaZeur de condensation du frigorigène au local L à chauffer. Le fluide fr- gorigène Ziquide est détendu dans Ze détendeur 13. Le liquide basse pression est admis directement à l'extérieur dans l'évaporateur 14 constitué par des tuyaute- ries enterrées dans le sol.La chaleur est puisée dans Ze soZ de la source froide ce qui a pour effet de produire l'ebullition du fZuide frigorigène. Les vapeurs sont ensuite aspires par Ze compresseur 12 pour etre comprimées et former un nouveau cycle. La mise en service du compresseur est assurée par un régulateur 15 situé dans Ze local à chauffer. Le compresseur 12 et Zes accessoires frigorifiques tels que détendeur, vanne d'inversion de cycle, bouteilles de Ziquide sont installés a l'intérieur d'une boite 24 placée eZZe-même a l'intérieur d'une jardinière à fZeurs 23 Ligure 2 De la terre de bruyère 25 ou tout autre type de matériau est pZacé à l'intérieur de la jardinière et permet d'y inetller des fleuris ou plantes 30 Le matériau 25 permet de diminuer de façon importante l'émission acoustique du compresseur 11. La jardinière 23 permet de rendre agréable et invisible la pompe à chaleur. Les échangeurs intérieurs 26, 27...n sont raccordés au caisson 24 par des raccords automatiques. De même, les échangeur rterrés 21,22 ... n sont raccordés à la pompe è chaleur par des raccords automatiques 28, ceci afin de permettre de livrer le matériel entièrement préchargé en fZuide frigorigène. La figure 3 représente une autre version de Z'appareiZ dans lequel l'échangeur intérieur 33 est constitué d'une batterie à aiZettes ventilées installée dans une carrosserie 38. Cette version permet d'utiliser l'appareil dans des maisons existantes et paut être utilisée pour assurer aussi bien Ze chauffage que le refroidissement du ZocaZ en adjoignant une vanne d'inversion de cycle au système. L'échangeur intérieur est raccordé à la pompe à cahZeur par deux tuyauteries préchargées 34 et 35 munies de raccords automatiques 36 et 37. La figure 6 représente une autre version dans ZaqueZZe on a ajouté un système de production d'eau chaude sanitaire. Le compresseur 70 cède une partie de sa chaZeur de condesnation dans le condenseur 73 qui chauffe Z'eau d'un ballon d'eau chaude 58. Le gaz se dirige ensuite vers une vanne d'inversion 72 qui en position hiver envoie Ze gaz vers Z'échangeur intérieur 85 par un ensemble de tuyauteries et raccords préchargés respectivement 79,80,81,82,83 et 84. Aprés condensation, ce fluide est détendu dans Ze détendeur 87 puis est envoyé par des tuyauteries à raccords préchargés B9,90,91,92. Vers un distributeur 52 qui partage Ze flux en quantité équivaZente vers les serpentins 53, 54...n Le fluide gazeux est récupéré par le collecteur 53 qui renvoie celui-ci dans les tuyauteries a raccords préchargés 96,97,98,99,100 vers l'entrée ? de la vanne d'inversion 72. ,e gaz est ensuite aspiré par Ze compresseur 70 en passant par le tubule 74. En cycZe été, le SZe de l'échangeur 85 et des échangeurs 53,54...n est inversé grâce à la vanne 71 n changeant la position du tiroir 72 permettant de refroidir l'intérieur de la maison en produisant de Z'eau chaude sanitaire et er. rejetant la chaleur excédentaire dans le sol extérieur. Pour assurer un bon fonctionnement de l'échangeur enterré, Ze diamètre intérieur du tube le constituant sera inférieur ou égaZ à 8 mm, ceci afin de limiter la quantité de fluide frigorigène et de bien équilibrer entre elles les épingles. C'est une autre caractéristique de l'invention d'utiliser des tubes de ce diamètre tout à fait inhabituels pour des capteurs enterrés. Dans la description de la présente inventions l'échangeur extérieur est de préférence enterré. n pourra être cependant d'un tout autre type et notamment de type capteur atmosphérique. REVENDICATIONS 1. InstaZZation de chauffages et ou climatisation caractérisée en ce que le compresseur et les accessoires sont installés dans une jardinière. 2. InstaZZation seZon la revendication 1 caractérisée en ce que Z'é- changeur intérieur est de type ventilé. 3. InstaZZation selon Zes revendications 1 ou 2 caractérisée en ce que la pompe à chaZeur est réversible. 4. InstaZZation de chauffage et ou climatisation par pompe à chaleur avec échangeur extérieur enterré assurant simultanément la production d'eau chaude sanitaire et Ze chauffage ou le rafraichissement d'un ZocaZ. 5. InstaZZation de chauffage et ou climatisation par pompe à chaleur avec échangeur extérieur enterré caractérisé en ce que le diamètre intérieur des tubes constituant Ze dit échangeur est inférieur à 8 mm.