FR 2605386 A2 19880422 FR 8614762 A 19861020 La présente addition à la demande de brevet français N 86 04 823 concerne des perfectionnements apportés aux dispositifs de circulation d'air dans une chaudière à bois. Les dispositifs de circulation d'air de ces types de chaudières comportent : une entrée d'air primaire, une entrée d'air secondaire, un ventilateur d'extraction. Afin d'améliorer encore le rendement de la chaudière,la demanderesse a eu l'idée d'étudier en laboratoire la stabilité de la combustion. Ces essais lui ont permis de découvrir qu'en agissant sur la stabilité de la combustion, on pouvait gagner en rendement. La présente invention porte sur deux perfectionnements du dispositif de circulation d'air, les dits perfectionnements étant appliqués séparément ou simultanément. On comprendra mieux l'invention à l'aide de la description ciprès et des figures annexées La figure 1 est une vue en coupe de la chaudière, objet de la demande de brevet principale, cette vue montrant le parcours de circulation d'air. La figure 2 est un croquis d'un premier mode de réalisation du premier perfectionnement. La figure 3 est un croquis d'un deuxième mode de réalisation du premier perfectionnement. La figure 4 est un croquis du mode de réalisation préféré du deuxième perfectionnement. Le premier perfectionnement consiste à équiper la sortie des fumées (5) d'un moyen de dilution. Pour cela on pratique entre la sortie chaudière et l'entrée du ventilateur (6), une entrée d'air extérieur ou d'air de chaufferie (7). Le ventilateur (6) envoie donc dans la cheminée un mélange (8) de fumée et d'air de chaufferie. Ceci a pour but d'abaisser le point de rosée des fumées et d'éviter ainsi la condensation sur les parois internes de la cheminée. Selon le premier mode de réalisation de la figure 2 l'entrée d'air de chaufferie (7) est équipée d'un clapet lesté (9) pouvant être réglé manuellement, ou piloté automatiquement, par exemple en fonction de la température de la cheminée, des séquences de la chaudière, etc. Selon le deuxième mode de réalisation de la figure 3 l'entrée d'air de chaufferie (7) est équipée d'un obturateur circulaire (10) réglé manuellement. En outre le dispositif de circulation d'air peut être équipé d'un deuxième perfectionnement représenté en figure 4 qui consiste à équiper l'entrée d'air primaire (1) d'un modérateur de tirage, par exemple d'un clapet lesté (2). Pour empêcher la sortie éventuelle de flammes par l'ouverture du clapet (2), on prévoit de monter une boîte anti-retour de flammes (3) sur la face interne de l'entrée d'air primaire (1). Cette boite comporte de préférence sur sa partie supérieure une grille (4) òu des ouvertures appropriées. Les essais effectués en laboratoire sur des chaudières à bois équipées de ces deux perfectionnements montrent une amélioration très nette de la stabilité de la combustion, qui de ce fait, a un meilleur rendement. REVENDICATIONS 1. Chaudière à combustibles solides, selon l'une quelconque des revendications de la demande principale, caractérisée en ce qu'elle comporte en outre un moyen de dilution des fumées de sortie de la chaudière. 2. Chaudière à combustibles solides, selon la revendication précédente caractérisée en ce que le moyen de dilution des fumées consiste en une entrée d'air de chaufferie équipée d'un clapet lesté (9). 3. Chaudière à combustibles solides, selon la revendication 1 caractérisée en ce que le moyen de dilution des fumées consiste en une entrée d'air de chaufferie équipée d'un obturateur circulaire (10). 4. Chaudière à combustibles solides selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que le moyen de dilution des fumées est placé entre le ventilateur (6) et la sortie des fumées (5). 5. Chaudière à combustibles solides selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que le moyen de dilution est réglé manuellement. 6. Chaudière à-combustibles solides selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que le moyen de dilution des fumées est piloté automatiquement en fonction de l'une au moins des données (température des fumées - séquence de la chaudière). 7. Chaudière à combustibles solides selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comporte en outre un modérateur de tirage sur l'entrée d'air primaire. 8. Chaudière à combustibles solides selon la revendication précédente caractérisée en ce que le modérateur de tirage consiste en un clapet lesté (2). 9. Chaudière à combustibles solides selon la revendication précédente caractérisée en ce que le modérateur de tirage est équipé d'une boite anti-retour de flammes (3) comportant une grille (4) sur sa partie supérieure.