FR 2582784 A3 19861205 FR 8505502 A 19850531 1 -DESCR I PTI ON Le présent dispositif permet de couper automatiquement le chauffage à une heure programmée. Ce dernier ne pouvant être rétabli qu'après intervention par l'utilisateur. La mise en service du chauffage dans les locaux à usage intermittent est effectuée traditionnellement par l'enclenchement d'un commutateur ou par le réglage d'un thermostat d'ambiance. L'oubli par l'utilisateur, en quitant le local, de baisser ou de couper le chauffage, occasionne des dépenses inutiles. Le présent dispositif permet, à une heure choisie, de remédier à cet inconvénient. I1 comporte en effet un contacteur "JOUR/NUIT" qui en position manuelle enclenche le chauffage. Celui-ci est coupé automatiquement à une certaine heure par un interrupteur horaire. L'alimentation du contacteur passant par un des ses propres contacts le chauffage ne pourra être rétabli que lorsque l'utilisateur le remettra sur position "marche manuelle". Selon une variante il est possible de réaliser une programmation du chauffage en se servant de l'interrupteur horaire. La Fig 1 représente le dispositif La Fig 2 représente une variante de ce dispositif. Le dispositif représenté Fig 1 comporte - un contacteur "JOUR/NUIT" (1) avec ses deux contacts fermeture (2) et (3) - un interrupteur horaire (9) et son contact fermeture (10) - un relais (4) et ses contacts (5), (6), (7) et (8) - un voyant lumineux (11) En position "manuelle" du contacteur (1) les contacts (2) et (3) sont établis. Le contact (2) permet gréce au contact (10) de l'interrupteur horaire (9) le déclenchement automatique du contacteur (1) à une certaine heure. Le contact (3) fait tirer le relais (4) qui par ses contacts peut mettre en service des radiateurs électriques ou tout autre dispositif de chauffage à commande électrique (chaudière fuel, gaz...) Dans le schéma de la variante Fig 2 il a été rajouté - un interrupteur simple (12) et son contact fermeture (13) - un relais(l7) et son contact ouverture/fermeture (18)/(19) - un bouton poussoir (16) - un thermostat (14) et son contact (15) Lorsque le contact (13) de l'interrupteur (12) est fermé, une programmation classique du chauffage est autorisée. L'enclenchement sur position manuelle est toujours possible le voyant (11) éteint. Si ce dernier est allumé cela signifie que le chauffage est en service par le contact (10) de l'interrupteur horaire, le relais (1) étant tiré. L'utilisateur actionnera alors le bouton poussoir (16) ce qui annulera temporairement cette commande. En effet le relais (17) tire et se maintient par le contact (10) et son contact (19). L'ouverture en (18) fait retomber le relais (1), le voyant (11) s'éteint. L'utilisateur pourra mettre en marche manuelle. En cas d'oubli le dispositif reviendra automatiquement au programme affiché sur l'interrupteur horaire. Ce dispositif est particulièrement destiné aux résidences secondaires ou aux locaux-innoccupés durant la journée. REVENDICATIONS 1) Dispositif de coupure automatique à une heure programmée caractérisé en ce qu'il comporte un contacteur "JOUR/NUIT" spécial à deux contacts fermeture "commande" à la place de deux contacts "puissance". 2) Dispositif caractérisé selon revendication (1) en ce qu'il comporte un cablage spécial sur son propre circuit de commande.