FR 2574526 A1 19860613 FR 8418688 A 19841207 - 1 - L'invention concerne un mécanisme de sécurité permettant l'arrêt d'un appareil de production d'eau chaude du genre chauffe-eau ou chauffebains à gaz en cas d'anomalie de tirage dans le conduit d'évacuation des gaz brûlés et s'applique particulièrement aux appareils sans veilleuse permanente. On- sait que lorsqu'un appareil à gaz d'une certaine puis- sance est raccordé à un conduit de fumée, on considère que son fonctionnement a lieu dans des conditions normales lorsque la totalité des produits de combustion est évacuée dans ce conduit. Dans certains cas, le tirage naturel étant insuffisant, un extracteur est disposé dans le conduit ou dans une gaine collectrice des gaz brûlés de plusieurs ap- pareils; l'installation est dite alors à ventilation méca- nique contrôlée (V.M.C.) De toute façon, quelle que soit la solution adoptée, tirage naturel ou V.M.C., il faut qu'un dispositif de sécurité puisse réagir à toute anomalie, due par exemple à un mauvais tirage, à un refoulement, à une obstruction du conduit ou- une panne d'extracteur, anomalie qui provoque le refoulement des produits de combustion dans le local. Il existe de nombreux dispositifs de sécurité adaptés à réagir à ces anomalies. Dans certains le contact électrique d'un élément thermosensible placé à l'entrée du coupe-tirage, s'ouvre à une certaine température et ferme une électrovalve d'admission gaz. Dans d'autres systèmes un bulbe thermosen- sible agit sur une membrane dilatable qui elle-même coupe l'admission de gaz à la veilleuse de l'appareil ou agit directement sur son mécanisme de sécurité thermoélectrique pour mettre l'appareil en sécurité. Pour d'autres instal- lations on détecte une anomalie de tirage dans un conduit grâce à un petit tube qui modifie le fonctionnement d'une veilleuse à prémélange d'air et de gaz et met alors l'ap- pareil en sécurité. - 2 - Il existe cependant une catégorie d'appareils de production d'eau chaude par le gaz à laquelle ces différents dispositifs ne peuvent s'appliquer, ce sont les chauffe-eau et chauffe- bains à fonctionnement sans veilleuse permanente qui n'uti- lisent pas de système de sécurité thermoélectrique et-que l'on ne peut donc faire intervenir en réaction à une anoma- lie au conduit d'évacuation des produits de combustion. L'invention apporte une solution à ce problème en ce qu'elle propose un mécanisme de sécurité agissant de façon positive sur le robinet d'admission de gaz à l'appareil, en réaction à une élévation de température dans un conduit d'évacuation des gaz brOlés ou dans une gaine V.M.C., température détectée par un élément thermosensible. Selon l'invention, un organe déplaçable commandé par cet élément thermosensible connu en soi est relié mécaniquement à un levier de déclenchement du mécanisme d'armement du robinet d'admission gaz à l'appareil pour provoquer la fermeture de ce dernier en cas d'élévation de température. Selon une caractéristique particulière de l'invention le le- vier de déclenchement, en cas de défaillance de l'organe dé- plaçable est également soumis à l'action d'un ressort provo- quant le désarmement du robinet d'admission, assurant ainsi une sécurité positive complémentaire. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressor- tiront à la lecture de la description qui va suivre d'un exemple non limitatif de réalisation en référence au dessin annexé qui représente une vue en coupe du mécanisme. - 3 - Le corps 1 du robinet renferme un clapet 2 rappelé par un ressort 3 sur son siège 4. Dans la position représentée le clapet est fermé et obture le conduit d'arrivée de gaz 5. Une tige de manoeuvre 6 du clapet 2 est en appui contre un levier d'armement 7 pivotant autour de l'axe 8. L'extrémité de ce levier porte un bossage 9 à bord arrondi lui permet- tant de s'encliqueter sui le bec d'accrochage 10 d'un levier de déclenchement 11. Ce dernier pivote librement autour d'un axe 12. La branche 13 dudit levier opposée à celle portant le bec d'accrochage 10 se trouve à l'intérieur d'un boitier 14 renfermant un organe déplaçable constitué d'un soufflet di- latable 15 relié à un bulbe à dilatation de liquide 16 placé dans la gaine V.M.C. La partie inférieure mobile du soufflet est en appui sur un manchon 17 déplaçable à l'intérieur du boîtier 14 et rappelé par un ressort 18. Une butée 19 ainsi qu'une potence 20 sont solidaires du manchon dont elles sui- vent le mouvement. La branche 13 du levier de déclenchement Il ainsi qu'un bras 21 pivotant autour d'un axe 22 sont engagés entre cette butée 19 et cette potence 20. L'extrémité opposée du bras 21 peut prendre appui sur le levier de déclenchement 11 par l'intermédiaire d'une butée réglable 23. Enfin un levier de désarmement 24 pivotant aussi autour de l'axe 8 agit sur la branche de désarmement 25 du levier de déclenchement 11 qu'il peut faire pivoter autour de l'axe 12. Le mécanisme de sécurité ainsi décrit fonctionne de Ta façon suivante. La figure montre les éléments en position regos quand le cla- pet 2 est fermé sur son siège 4. L'utilisateur- lorsqu'il veut armer l'appareil tire la manette du levier d'armement 7 la faisant pivoter autour de son axe 8 en exerçant ainsi une pous- sée sur la tige 6 dans le sens de l'ouverture du clapet à l'encontre de la force de rappel du ressort 3. 4 - En même temps est assuré l'encliquetage du bossage 9 sur le bec d'accrochage 10 du levier de déclenchement 11. L'appa- reil est ainsi armé et s'il y a puisage d'eau chaude le gaz est admis aux brûleurs par l'ouverture d'un clapet d'admis- sion non représenté. Si l'évacuation des produits de combus- tion s'effectue normalement le soufflet 15 occupe la position représentée sur le dessin, selon laquelle la poussée du res- sort 18 sur le manchon 17 est équilibrée par la pression in- terne du liquide dans le soufflet. La branche 13 du levier de déclenchement 11 occupe la position représentée entre la butée 19 et la potence 20. S'il y a une anomalie au niveau de l'évacuation des produits de combustion de l'appareil caractérisée par l'échauffement du bulbe 16, le soufflet 15 se dilate à l'encontre du res- sort 18; la butée 19 exerce une poussée sur la branche 13 du levier 11 qui bascule et le levier 7 se dégage du bec d'accrochage 10. La tige 6 étant libérée, le clapet 2 se re- ferme sous l'action du ressort 3 et l'appareil ne fonctionne plus. Quand le bulbe 16 s'est refroidi, on peut réarmer l'ap- pareil en agissant sur la manette du levier 7. Ce dispositif est à sécurité positive car en cas de fuite ou de défaillance du bulbe 16 ou du soufflet 15, le manchon 17 sous l'effet du ressort 18 se déplace vers le haut dans le boitier 14. La potence 20 entraînée dans ce mouvement fait pivoter autour de son axe 22 le bras 21 dont l'extrémité agit par l'intermédiaire de la butée 23 sur le levier de-dé- clenchement 11 dans le sens du désencliquetage du levier 7 et de l'arrêt de l'appareil, comme dans le cas précédent. Enfin l'utilisateur, après usage, peut désarmer l'appareil en agissant sur le levier pivotant 24 dont l'extrémité supé- rieure fait également tourner le levier de déclenchement 11 par l'intermédiaire de la branche de désarmement 25. - Revendications 1 / Mécanisme de sécurité pour appareil à gaz de production d'eau chaude sans veilleuse permanente, permettant son arrêt en cas d'anomalie dans l'évacuation de ses produits de combustion, comportant un mécanisme d'armement à le- vier du robinet d'admission gaz à l'appareil, qui peut être encliqueté sur un levier de déclenchement dont le pivotement entraine le désarmement et la fermeture dudit robinet d'admission gaz sous l'effet de son ressort de rappel, caractérisé par le fait qu'un élément thermosen- sible (16) réagissant de façon connue en soi à une élé- vation de température au niveau de l'évacuation des pro- duits de combustion, agit de façon positive sur le levier de déclenchement (11) du mécanisme d'armement (7,6) du robinet d'admission gaz (2) par l'intermédiaire d'un souf- flet dilatable (5)dont le déplacement provoque le pivote- ment d'une branche (13)dudit levier et l'arrêt de l'appareil. 2 / Mécanisme de sécurité selon la revendication 1 caractéri- sé par le fait que le soufflet dilatable (15 est en appui sur un manchon déplaçable (17) rappelé par un ressort (18), et qu'une butée (19) et une potence (20) sont solidaires dudit manchon dont elles suivent le mouvement. 3 / Mécanisme de sécurité selon les revendications 1 et 2 ca- ractérisé par le fait que la branche (13) du levier de déclenchement (il) ainsi qu'un bras pivotant (21) dont une extrémité est en appui sur une autre branche du levier de déclenchement, sont engagés entre la butée (19) et la potence (20). 4 / Mécanisme de sécurité selon la revendication 3 caractérisé par le fait qu'une butée réglable (23) montée sur une branc.he du levier de déclenchement (11) sert d'appui au bras pivotant (21)