FR 2561692 A1 19850927 FR 8404458 A 19840322 Panneau modulaire et atelier de démantèle- ment constitué par assemblage de ces panneaux. Les opérations de démantèlement d'équipe- ments nucléaires consistent en un démontage ou en un découpage de tuyauteries et d'appareils contaminés par des radionucléides. Dans le but d'éviter une dissémi- tation de cette contamination, ces opérations sont réalisées dans une enceinte confinée appelée, atelier d'intervention, constituée autour des équipements à démanteler. Selon la technique actuellement connue, on crée une barrière de confinement lors des opérations d'intervention en milieu contaminé au moyen d'une paroi souple supportée par des mâts métalliques ou une armature métallique constituée d'un assemblage de tu- bes ou encore une armature pneumatique de manière à réaliser une sorte de tente dont les parois sont col- lées et qui isole les équipements à démanteler. Pour la construction des sas d'interven- tion, on utilise des panneaux de vinyle gonflables re- liés entre eux par des fermetures à glissière ou des panneaux de plexiglas fixes par rivetage ou boulonnage sur une armature. L'étanchéité de ces enceintes sur les structures du bâtiment est réalisée grâce au col- lage ou à la fixation par des bandes adhésives d'une bavette de toile de vinyle. Des fenêtres en vinyle cristal ou en plexiglas permettent la vision des opé- rations depuis l'extérieur ainsi que L'éclairage de l'intérieur. De telles réalisations connues présentent un grand nombre d'inconvénients Le principal de ces inconvénients réside dans le fait qu'en cas d'incendie les parois de viny- le sont détruites et la fonction de confinement n'est plus assurée. De plus, les mâts et les armatures mné- talliques ou pneumatiques présents à l'intérieur de l'atelier d'intervention forment des recoins qui sont des lieux de rétention de la contamination et gênent la décontamination. En outre, les enceintes connues ne permet- tent pas d'interchanger un ou plusieurs éléments pen- dant le montage et après décontamination de l'atelier, ou même en cours d'exploitation, pour modifier l'ar- chitecture initiale. Dans le cas o les équipements nucléaires comportent en plus un risque d'irradiation (ateliers d'intervention -Y), les ateliers d'intervention connus ne comportent pas de protection biologique. - La présente invention a précisément pour but de remédier à ces inconvénients et de créer une bar- rière de confinement aux équipements à démanteler. Ce but est atteint par la création d'un panneau modulaire dont la bordure présente un profil en U. La bordure du profil permet de raccorder le panneau de manière étan- che à un panneau identique. Des trous de fixation pra- tiqués dans une aile du profil permettent la solidari- sation du panneau à une partie fixe telle qu'un poteau ou une poutre. Les faces intérieures des panneaux sont lisses, La face interne de deux panneaux adjacents étant de niveau. L'avantage principal qui est ainsi obtenu réside dans l'absence de recoins, dans lesquels les poussières contaminées s'accumulent. La déconta- mination est ainsi facilitée. L'invention concerne également l'atelier d'intervention constitué par un assemblage de tels panneaux, un joint étanche étant disposé entre les bordures de deux panneaux adjacents. L'invention est exposée plus en détail à l'aide de dessins représentant seulement un mode d'exécution. La figure 1 est une vue en perspective d'un atelier d'intervention réalisé au moyen de panneaux modulaires conformément à l'invention. La figure 2 est une vue en plan d'un panneau modulaire conforme à L'invention. La figure 3 est une vue en coupe selon La Ligne III-III de La figure 2 d'un panneau modulaire de l'invention comportant une bride et Le système d'obtu- ration d'un conteneur à déchets. La figure 4 est une vue en perspective qui montre La fixation à un éLément de raccordement d'un panneau modulaire. La figure 5 est une vue en coupe d'un élé- ment de raccordement des panneaux. La figure 1 représente une vue en perspecti- ve d'un atelier d'intervention désigné par la référen- ce générale 1. Il est constitué de panneaux assemblés qui constituent aussi bien Les parois verticales que Le pLafond horizontaL 6 de L'atelier. Ces panneaux. sont des panneaux standard teLs que Le panneau 2 ou des panneaux cadres comme le panneau 4 qui comporte une ouverture centraLe 4a qui permet de fixer -des plaques en plexiglas ou en métaL à un équipement tel qu'un hublot de vision, des ronds de gant 5, des pas- sages nécessaires au raccordement de la ventilation 7, des passages d'utiLité,La bride d'accostage d'un conteneur, par exemple telle que celle qui est décrite dans Le document FR-A-2418 527. Les bordures des panneaux standards et cel- les des panneaux cadres sont identiques. Elles sont constituées par un profil en U (voir figure 3). Les bords des panneaux sont pliés deux fois à angle droit et soudés dans Les angles. La structure des panneaux est renforcée par un pliage en pointe de diamant 10 réalisé à la plieuse à tôles. Les ailes 8a et 8b du profil en U comportent des trous de fixation référencés respectivement 9a et 9b. Le.s trous 9b de la bordure 8b permettent la fixa- tion des panneaux entre eux de-manière que leurs sur- faces situées à l'intérieur de l'enceinte soient au même niveau. Ceci facilite les opérations de déconta- mination en cours et en fin d'exploitation, car les faces intérieures des panneaux sont aussi lisses que possible sans revêtement granuleux ni angles vifs. Les ailes 8a des panneaux comportent des trous 9a qui permettent leur fixation éventuelle à un système extérieur de raidissement (voir figure 4) . Les trous de la bordure 8b permettent également la fixa- tion des panneaux au sol, sur les murs verticaux et au plafond. Elle est réalisée par des éléments de raccor- dement et des pièces d'angLe. La bordure des panneaux permet également la pose de joints d'étanchéité Les panneaux sont rectangulaires ou carrés. Le panneau type mesure 0,80 m x 1,60 m mais il existe également des panneaux de 0,40 m x 1,60 m de 0,80 m x 0,80 m et de 0,40 x 0,80 m. Le raccordement de deux panneaux montés per- pendiculairement est réalisé au moyen de pièces d'angle (non représentées). La pièce d'angle est bou- lonnée à chaque panneau. Elle est constituée par une tôle pliée en L. Sa longueur est un multiple ou un sous-multiple de la longueur d'un module. Les panneaux peuvent également être raccordés par une pièce d'angle à quatre ou cinq faces en tôle pliée et soudée. Les panneaux cadres permettent d'adapter un grand nombre d'équipements, par exemple une porte de secours à simple battant étanche est montée sur un cadre adaptable à la place d'un panneau standard. La porte est équipée d'un système d'ouverture anti-pani- que, c'est-à-dire une porte comportant une poignée de grande dimension et s'ouvrant de l'intérieur vers l'extérieur. On peut adapter également aux panneaux ca- dres une porte-sas utiLisée pour L'entrée du matériel à démanteler. Les portes pour le matérieL à simpLe battant étanche sont montées dans des cadres de 1,6 x 2,4 m. Les déchets de L'atelier de démantèlement sont évacués par un sas qui permet L'accostage étanche par placage d'un fût pétrolier de 200 litres sur le système d'évacuation de déchets ou grâce à la mise en place sur un panneau de la bride d'accostage décrite dans Le brevet FR-A-2 418 527. L'atelier comporte également un ou pLu- sieurs panneaux télémanipuLateurs (non représentés). Ces panneaux sont de dimensions standard. Ils compor- tent deux ouvertures d'environ 270 mm de diamètre distantes d'un mètre, équipées intérieurement d'une bague d'enceinte ytanche pour la fixation des manches vinyle et extérieurement d'une virole servant de sup- port au fût horizontal du tétLmanipulateur. Les gants qui équipent les faces latérales du sas permettent d'effectuer le remplissage du fût, le sertissage du couvercle et d'aider à la mise en position du fût, à la pose ou à la dépose du couvercle. La ventilation maintient le sas en étanchéi- té dynamique. De pLusv le caisson de manoeuvre de l'opercule sert de gaine de transfert de l'air exté- rieur vers L'atelier d'intervention pour éviter la contamination de la mécanique du système d'évacuation de déchets. Le ses peut également être équipé d'un rond de sac de 1000 mm de diamètre qui permet la sor- tie des déchets de grandes dimensions sous vinyle soudé. L'étanchéité des panneaux modulaires entre eux est réalisée à l'aide de joints. Ces joints peu- vent être des joints plastiques aux silicones tels que le Gebsicon ou le Robson translucide. Après montage de L'ateLier, une bande adhésive est collée sur Les an- gles de La celluLe modulaire. Cette bande facilite La décontamination des ateliers par frottis ou aspersion avec de l'acide nitrique diLué ou des détergents clas- siques. L'étanchéité entre les cadres et Les panneaux de ces cadres est réalisée au moyen de joints tori- ques. Les bordures de panneaux sont bouLonnées sur un éLément de raccordement cheviLLé dans Le sol, les murs verticaux ou les plafonds. Par exempLe, sur La figure 4, L'éLément de raccordement 9 est fixé à une structu- re du génie civil 14 par une chevilLe 16. Les diamè tres des bouLons et des cheviLLes sont identiques pour faciLiter Le montage. Les éléments de raccordement 9 constitués par des ceintures métaLLiques permettent de rattraper les défauts du génie civil, c'est-à-dire des planchers, des plafonds et des murs. La mise en place de ces éLéments doit être faite avant Le montage des panneaux. Ils sont constitués par une tète d'acier inoxydabLe pliée deux fois à angle droit. L'une des branches est pLacée sur Le sol. L'autre branche sert d'appui au panneau (figure 4). Leur Longueur est un sous-multiple ou un multiple de la Longueur d'un pan- neau standard. Bien que la structure de l'atelier d'inter- vention soit autoporteuse, les panneaux peuvent, le cas échéant, être maintenus par une charpente. Cette charpente est alors construite à l'extérieur de l'ate- lier et peut s'adapter à ses dimensions. Elle sera constituée par exemple par des profilés ou des poutres en treillis. Les éléments de raccordement en équerre des panneaux en section représentés sur la figure 5 per- mettent l'extension des dimensions de l'atelier. Il existe des éléments en équerre pour les panneaux stan- dards, les ceintures et les pièces d'angle. Un élément comporte des bordures repliées en U, dont les ailes 18a, 18b, sont munies de trous de fixation 19b, per- mettant leur fixation aux panneaux et éventuellement de trous 19a permettant leur fixation à un système de raidissement extérieur. Les poteaux ou les poutres sont fixes sur le génie civil, comme les ceintures, par l'intermédiaire de chevilles et boulonnés sur le côté rabattu des panneaux. Ils servent éventuellement à la fixation des protections biologiques 20 représentées en traits mix- tes sur la figure 4. Pour favoriser la tenue des panneaux entre eux, il est possible d'envisager des pièces de raccor- dement entre Les angles communs de trois ou quatre panneaux voisins. Un atelier d'intervention réalisé au moyen de panneaux modulaires de L'invention présente de nombreux avantages. La structure autoporteuse de l'atelier et la modularité de L'ensemble de ses panneaux métalliques et accessoires permettent d'échanger un ou plusieurs éléments avec un ou plusieurs autres tant au montage et en cours d'exploitation qu'après décontamination de l'atelier pour modifier son architecture initiale. Elle permet une grande possibilité d'adap- tation pour la réalisation des ateliers d'interven- tion. Ces derniers sont entièrement structurés. Cette structure est autoporteuse. En cas d'incendie, elle garde ses fonctions de confinement et son volume. On peut fixer de manière étanche, par exemple à l'aide de serre-joints, des panneaux de plexiglas ou de métal sur un cadre adapté pour permettre la vision, l'aide aux opérateurs par des ronds de gant, la sortie de petits matériels sous manches de vinyle ou de poubelle DTPE La CaLhène, le raccordement des circuits de transfert ou d'extraction de L'air de la ventilation, des Liaisons des fluides de service et des circuits électriques, des Liaisons des systèmes électriques de sûreté comme La détection d'incendie et des circuits de distribution de fluide de sécurité comme L'extinc- tion d'incendie, L'air respiratoire, L'éclairage de secours... Un avantage important de l'invention réside dans le fait que La conception des panneaux à structu- re retournée vers L'extérieur permet d'avoir une sur- face interne exempte de toute structure susceptible de devenir un Lieu de rétention et de gêne pour la décon- tamination. L'utiLisation d'un joint pLastique au sili- cone tel que Le Gebsicon fabriqué et commerciaLisé par La Société Rhône-PouLenc, Le Rubson translucide, per- met, lors du démontage, d'avoir une surface immédia- tement réutiLisabLe sans probLème d'entretien des joints. De préférence, l'atelier de démantèlement est réalisé en acier inoxydabLe afin d'éviter la cor- rosion des panneaux mais il peut être réalisé en tout autre métal ou matériau en particulier en matériaux composites auto-extinguibles. On peut adapter, sur L'atelier d'interven- tion de L'invention, des trappes de toit de conception identique à celle des portes qui permettent l'évacua- tion de pièces lourdes ou de grandes dimensions telles que les protections biologiques des cellules blindées -y constituées par des plaques de fonte ou de plomb, Les machines de l'atelier, etc.. Dans Le cas de l'utilisation de L'atelier d'intervention pour réaliser une enceinte o se dérou- Lent des travaux qui impliquent un risque d'irradia- tion, les c8tés rabattus du bord des panneaux permet- tent de fixer des poutres, des poteaux ou des profiltés standard adaptés aux protections bioLogiques, à savoir des briques de pLomb chevronnées, des briques de béton borité, des plaques de béton plus ou moins épaisses, des caissons rempLis de grenaiLLe de pLomb, etc... On peut égaLement utiliser des moyens de protection neu- trophages, comme des briques de paraffine ou des cais- sons rempLis d'eau, dans Le cas de risque d'excursion de criticité REVENDICATIONS 1. Panneau modulaire caractérisé en ce qu'iL comporte une bordure (8a, 8b) présentant un profiL en U,L'aile (8b) du profiL permettant de raccorder Le panneau de manière étanche à un panneau identique ou à un élément de raccordement (9), des trous de fixation pratiqués dans une aile (8a) du profil permettant La solidarisation du panneau à une partie fixe teLle qu'un poteau de supportage ou une poutre et en ce que les faces intérieures des panneaux sont lisses, La face interne de deux panneaux adjacents étant de ni- veau. 2. Panneau selon la revendication 1, carac- térisé en ce qu'il comporte une ouverture permettant la mise en place d'un équipement tel qu'un hublot de vision, des ronds de gant (5), un passage de raccorde- ment de ventilation (7). 3. Panneau modulaire selon la revendica- tion 2, caractérisé en ce qu'il comporte une protec- tion biologique externe (20) 4. Atelier d'intervention pour le démantè- lement des équipements nucléaires, caractérisé en ce qu'il est constitué par un assemblage de panneaux mo- dulaires (2, 4) selon l'une quelconque des revendica- tions 1 à 3, un joint étanche étant disposé entre les différents éléments de l'assemblage. 5. Atelier selon la revendication 4, carac- térisé en ce que le joint disposé entre les différents éléments de l'assemblage est un joint plastique aux silicones. 6. Atelier selon la revendication 5, carac- térisé en ce que les différents éléments de L'assem- blage sont réalisés en métal et en particulier en acier inoxydable ou en tout autre matériau auto-extin- guible tel qu'un matériau composite.