FR 2564944 A1 19851129 FR 8507678 A 19850522 PerfectJonnements aloppûtés à ou concernant des systèmes distrfbutEurs pour récipients de gaz. L'invention concerDe daz systèmes distributeurs pour un ensemble de récipients de gaz tels q-i des bouteilles de gaz contenant du gaz sous pression ou du gaz lir-éfJl, par exemple des bouteilles de gaz propane. Le but de l'invendior st de proposer un système distributeur a tuyaux d'Jnterccnnexion peY-:ettant de prélev'r du gaz de l'une quelconque d'un ensemble dz bouteil]es de gaz et de détermi.ner des moyens de sëcurité empêchant un courant de sortie en excès ou un courant de retour du gaz dans le cas par exemple d'une rupture de tuyau. En conséquence, l'invert!oe propose un ensemble distributeur pour un ensemble de récipients dc: gaz, permettant d'envoyer le gaz vers une sortie, comprenant un ensem>!e de tuyaux pour relier ladite sortie à chacun des récipients de gai, en série, chaque tuyau étant muni d'un clapet de non-retour à son ax-tr6mité la plus proche de ladite sortie de gaz et d'une soupape d'art6' actionnée en cas d'un courant excessif à son autre extrémité. Pour mettre en oeuvre l'invention, on va maintenant décrire un mode de réalisation à titre d'exemple, en référence au dessin annexé dans lequel: la figure 1 représente un système distributeur selon l'invention pour relier trois récipients de gaz à une unique sortie de gaz, la figure 2 est une vue en coupe axiale d'un bloc adaptateur double nécessaire pour relier le système distributeur à tous les récipients de gaz sauf au dernier, la figure 3 est une vue en coupe axiale d'un clapet de non- retour, et la figure 4 est une vue en coupe axiale d'une soupape d'arrêt de courant excessif. Si on se réfère d'abord à la figure 1, celle-ci représente trois récpipents de gaz 1, 2 et 3, qui sont dans cet exemple des bouteilles de gaz propane standards contenant du propane liquéfié. Les récipients 1, 2 et 3 sont chacun munis de façon similaire d'un robinet de commande standard 4 et d'un dispositif de protection 5 pour le robinet. Le système distributeur de l'invention qui est représenté dans son ensemble en 6 sert à relier les trois récipients de gaz 1, 2 et 3 en série à un raccord de sortie de gaz 7. La fonction du raccord 7 est simplement d'adapter le filetage du clapet de non-retour 9, décrit en détail en référence à la figure 3, à celui d'une tuyauterie ou d'un appareil devant être alimenté en gaz, et il est inutile de décrire cet élément plus en détail. Comme montré à la figure 1, le système distributeur 6 comprend trois tuyaux 8 munis chacun d'un clapet de non-retour 9 à son extrémité de sortie de gaz et d'une soupape d'arrêt de débit excessif 10 à son extrémité d'entrée de gaz. Dans le cas des récipients de gaz I et 2, le système distributeur 6 comprend en outre la combinaison constituée par un bloc adaptateur double 11 et un raccord 12 pour le robinet 12 du récipient à gaz. Cette combinaison 11, 12 est décrite en détail en référence à la figure 2. Dans le cas du récipient de gaz 3, on utilise un raccord modifié 12'. Comme montré à la figure 2, la combinaison comprend le raccord 12 destiné au robinet du récipient, comportant une partie à filetage mâle 13 dans laquelle est prévu un tube de liaison 14 supportant un joint annulaire élastique 15. Ce raccord se fixe sur le robinet de sortie de gaz standard 4 fixé au récipient de gaz et est vissé sur ce robinet 4 en étant retenu par un écrou à trois oreilles 16. L'extrémité du raccord qui est éloignée du joint 15 présente un filetage mâle qui reçoit le bloc adaptateur 11 et un alésage axial 17 s'étend au travers du raccord jusqu'à cette extrémité filetée. Le bloc adaptateur comprend deux douilles à filetage interne femelle 18 et 19, dont l'une est destinée à recevoir une soupape d'arrêt de débit excessif 10 et l'autre un clapet de non-retour 9. Les deux douilles ne sont pas interchangeables pour les deux types de soupapes du fait du pas différent des filets ou d'un diamètre différent des filets, ou de toute autre manière similaire. Les extrémités filetées du clapet de non-retour et de la soupape d'arrêt sont distinguées de façon correspondante. Les extrémités internes des douilles 18 et 19 sont respectivement munies d'alésages obliques 20 et 21 se rencontrant sur l'axe de l'alésage 17 et constituant des canalisations continues avec ce dernier. La figure 3 représente le clapet de non-retour 9 qui comporte un corps hexagonal formant écrou 22, une partie à filetage externe mâle 23 à une extrémité et un embout cylindrique 24 à l'autre extrémité, pour recevoir un tuyau 8. L'alésage interne 25 s'étend d'une extrémité à l'autre et est élargi en son centre pour former une chambre interne 26. Cette chambre contient un élément de soupape 28 et un ressort de sollicitation 29. L'élément de soupape 28 présente une tête 27 et un siège 30. Comme il ressort clairement de la figure, le courant de gaz n'est possible que dans la direction allant de l'extrémité 24 à l'extrémité 23, c'est-à-dire dans la direction de la flèche 31. La figure 4 représente la soupape d'arrêt de débit excessif 10 qui comprend un corps hexagonal formant écrou 32, une partie à filetage externe mâle 33 à une extrémité et un embout cylindrique 34 à l'autre extrémité, destiné à recevoir un tuyau 8. L'alésage interne 35 s'étend d'une extrémité à l'autre et est élargi en son centre pour former une chambre interne 36. Cette chambre contient un élément de soupape 38 et un ressort de sollicitation 39. Comme le montre le dessin et lorsqu'elle est aidée par le ressort 39, la tete de l'élément de soupape 38 vient s'appliquer contre un épaulement 37 de la chambre 36 d'o elle est soulevée par le courant de gaz de l'extrémité 33 vers l'extrémité 34, c'est-à-dire en direction de la flèche 40. Dans le cas o un courant de gaz excessif circule en direction de la flèche 40, l'élément de soupape se déplace suffisamment par rapport au ressort 39 pour qu'une face tronconique 41 de la tête de soupape s'applique contre une face tronconique 42 de la chambre 36. La soupape 38 est maintenue dans cette position par la pression excessive du gaz qui agit à l'encontre du ressort 39, et le passage du gaz dans l'alésage 35 est arrêté. On peut prévoir une canalisation de dérivation, non représentée, pour autoriser un courant de gaz limité si on le désire. Si on se réfère à nouveau à la figure 1, chaque tuyau 8 comprend une soupape d'arrêt 10 à son extrémité d'entrée et un clapet de non-retour 9 à son extrémité de sortie. Comme déjà indiqué, les extrémités filetées 23 et 33 des soupapes ne sont pas interchangeables. Comme le raccord de sortie 7 ne contient qu'un clapet de non-retour 9, les tuyaux ne peuvent être reliés qu'en série et dans le sens du courant montré à la figure 1. Le raccord 12' montré à la figure 1 ne diffère de le raccord 12 que du fait qu'il présente une douille à filetage femelle pour recevoir l'extrémité à filetage mâle 33 d'une soupape d'arrêt de débit excessif 10 à la place de l'extrémité mâle montrée à la figure 2. Selon un autre mode de réalisation qui n'est pas représenté sur les dessins et qui permet l'utilisation d'un raccord uniforme 12 pour tous les récipients de gaz, le raccord final 12' est muni d'un unique bloc adaptateur présentant deux douilles à filetage femelle, l'une étant destinée à l'extrémité à filetage mâle du raccord 12 et l'autre à l'extrémité à filetage mâle 33 de la soupape 10. En utilisation, le système distributeur peut être utilisé avec un nombre quelconque de récipients de gaz, l'un quelconque ou tous ces - récipients pouvant être réglés pour fournir du gaz au distributeur en réglant les robinets individuels 4. Chaque tuyau 8 utilisé est identique et peut être fixé dans le sens correct du courant par un ouvrier non qualifié. Lorsqu'un tuyau est usé ou défectueux, on peut le remplacer avec ses soupapes d'extrémité. Dans le cas d'une rupture de l'un quelconque des tuyaux 8, la fourniture de gaz continue sur le côté situé à l'aval de la rupture et les soupapes d'arrêt de courant excessif fonctionnent et isolent tous les récipients de gaz sur le cSté situé à l'amont du tuyau rompu. Dans le cas d'une rupture de tuyauterie ou de toute autre fuite sérieuse au-delà du raccord de sortie 7, les soupapes d'arrêt 10 agissent alors pour protéger l'ensemble du système distributeur de gaz. REVENDICATIONS 1. Système distributeur pour un ensemble de récipients de gaz, permettant de fournir le gaz à une sortie, comprenant un ensemble de tuyaux pouter relier ladite sortie en série auxdits récipients de gaz, caractérisé ru ce que chaque tuyau (8) comprend un clapet de non-retour (9) à son extrémité qui est 'a plus proche de ladite sortie de gaz (7) et une soupape d'arrêt de courant excessif (10) à son autre extrémité. 2. Système distributeur salon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend un raccor- (12) destiné au robinet de récipient de gaz (4) pour chaque récipier-.t de gaz, permettant!e passage du gaz depuis ce dernier. 3. Système distributeur selon la revendication 2, caractérisé en ce que chaque récipient de Eaz (1-3), sauf le récipient de gaz (3) qui est le plus éloigné de la sortie dans ledit ensemble relié en série, comprend un bloc adaptateur double (11) en vue de sa liaison avec les tuyaux a gaz d'arrivée et de sortie. 4. Système distributeur selon la revendication 3, caractérisé en ce que chaque bloc adaptateer double (11) établit une liaison directe pour le passage du gaz entre lesdits tuyaux d'arrivée et de sortie de gaz 5. Système distributeur selon la revendication 4, caraetérisé en ce que ledit raccord (12) de robinet de récipient de gaz (4) du récipient (3) qui est le plus éloigné de ladite sortie dans l'ensemble relié en série comprend un raccord pour robinet de récipient de gaz et un bloc adaptateur étalliscantt la liaison uniquement avec un tuyau de sortie de gaz. 6. Systàme distributeur selon la revendication 5, caractérisé en ce que chaque raccord de robinet de récipient de gaz comprend un raccord. vis pouvant être tourné au moyen d'un écrou à oreilles (16) le raccordant au récipient de gaz respectif. 7. Système distributeur selon la revendication 3, caractérisé en ce que chaque raccord de robinet de récipient de gaz et chaque raccord de tuyau ccmprend un jeint torique à gaz (15).