FR 2540228 A2 19840803 FR 8301507 A 19830128 t présent certificat d'addition concerne les améliorations ap- portées à l'appareil ayant fait l'objet de la demande de brevet n 8120895 du 5 novembre 1981. Ces améliorations faciliteront sa fabrication éventuelle en granee série en réduisant le temps de mise en oeuvre ét en supprimant les différents joints d'étanchéité précédemment employés. Ce nouvel absorbeur est constitué par deux tôles ondulées pré formées en acier galvanisé (1) de 2,94 x 0,90 m de 63/100 itun d'épaisseur et de module 76-18. Le choix du métal a été guidé par un souci d'économie mais tout autre matériau présentant une bonne résistance a la corrosion peut etre utilisé. Un bosselage obtenu par emboutissage en quinconce toua les 20 cm des ondes concaves et convexes de la face postérieure (2), permet d'assembler les deux tOles à 5 mm l'une de l'autre. Afin de donner aux ondes concaves la souplesse nécessaire pour absorber les variations de volume dues au gel, seul le bosselage des ondes convexes est soudé sur la face antérieure (2). L'étanchéité de l'ensemble est obtenu par une soudure continue des bords (3) qui tout en ayant eux-mêmes de par leur conception, une bonne élasticité, confèrent néanmoins à l'appareil une rigi- daté latérale suffisante. Les orifices d'entrée et de sortie du fluide caloporteur sont constitués par 2 manchons 3/4" (4) diagonalement opposés et destinés à recevoir ultérieurement les raccords adaptés à l'insu tallation désirée. La face exposée au rayonnement solaire est recouverte d'une cou- che de résine d'accrochage avant d'être peinte en noir mat. Les dimensions de cet absorbeur sont en mètre : 2,94 x 0,90 x 0,025. T1 pèse environ 30 kg vide et a une capacité pouvant varier sans dommage de 15 A. 18 litres pour des pressions comprises entre 0 et 1 bar. Roxarque : Le volume interieur pourrait être réduit par rapprochement des deux tales mais ceci se forait au détriment de la perte de charge qui augmenterait. Dans le cas d'une batterie comprenant iO absorbeurs du type précédent, raccordés en série, cette perte de charge, canalisations comprises, est d'environ 5 m pour un débit mesuré de 900 l/h assuré par un circulateur de 198 w. La pression de service de cet appareil doit être la plus basse possible et ne pas dépasser 0,4 bar afin de lui conserver toutes les propriétés qui sont identiques au modèle précédemment décrit dans la demande de brevet. Remarque : I1 est possible de soumettre cet absorbeur à des pressions supérieures à 1 bar à condition de souder l'ensemble du bos selage des ondes convexes et concaves. Mais il perd alors sa résis- tance au gel et doit 8trie installé comme un capteur traditionnel. REVENDICATIONS 1 - Absorbeur métallique utilisé pour capter l'énergie solaire selon la revendication 1 du brevet principal caractérisé en ce qu'il est constitué par deux tôles ondulées préformées en acier galvanisé (1) peintes d'une seule couche noire mate assemblées à 5 mm l'une de l'autre par des bosselages (2) obtenus par emboutissage de la tdle postérieure et soudés seulement sur les ondes convexes de la face antérieure (2) l'étanchéité étant réalisée par une soudure continue des bords (3) cette structure lui permettant de résister au gel éventuel de l'eau qu'il contient. 2 - Absorbeur métallique selon la revendication 1, caractérise en ce qu'il comporte deux faces ondulées dont les ondes concaves non soudées permettent une augmentation de volume absorbant les variations dues au gel.