FR 2528545 A1 19831216 FR 8215721 A 19820917 1.- " Dispositif automatique d'arrêt de l'alimentation en combustible fluide d'un équipement de combustion". la présente invention est relative à un dis- positif automatique d'arrêt de l'alimentation en combusti- ble fluide destiné à être incoporé dans un équipement de combustion tel qu'un dispositif de chauffage au gaz dans lequel le combustible fluide est fourni en permanence pour être enflammé et maintenir une flamme. Les équipements de combustion utilisant du gaz de ville ont habituellement souvent employé, comme dispositifs empêchant les fuites de gaz, appelés disposi- tifs automatiques de sécurité, des dispositifs réagissant à la chaleur tels que des bilames métalliques Un tel dis- positif de l'art antérieur réagissant à la chaleur com- porte un mécanisme d'interception de fluide interposé dans un canal destiné à fournir du gaz à un br 1 leur, et le dispositif réagissant à la chaleur est normalement échauf- f 4 par une partie de la chaleur de combustion produite à partir du brûleur Pendant la combustion, le dispositif est actionné pour maintenir le dispositif d'interception de fluide dans l'état-libérant le passage (c'est-à-dire l'état dans lequel un courant de gaz circule en permanence à travers le tube d'alimentation en gaz et maintient la combustion) Lors de la disparition de la flamme de gaz due à différentes causes, ce dispositif réagissant à la chaleur est refroidi et le mécanisme d'interception de 2 - fluide passe auto:atituement à l'état de blocage du passa- ge (état darns lequel le courant de gaz circulant à travers le tuyau est bloqué), et il est maintenu dans cet état. Dans un tel disposizif de l'art antérieur réagissant à la chaleur et utilisant un blame métallique ou un organe analogue, le mn 5 anr Jisme d'interception du fluide ne peut pas être par-faite-en command dans son état de blocage du passage sans que le dispositif réagissant à la chaleur soit suffisazent refroidi et, en conséquence, une quan- tité du gaz fourrnie en permanence fuit fréquemnent vers l'extérieur pendant la période allant de l'extinction de la flamme de gaz à l'actionnement du mécanisme d'inter- ception du fluide Ceci a fréquemment été la cause d'in- toxications par le gaz et d'explosions de gaz. Le but de la présente invention est de créer un dispositif automatique d'arrêt de l'alimentation en combustible fluide conçu de manière à être actionné im- médiatement lors de l'extinction de la flamme dans le br leur, pour arrêter l'alimentation de combustible liqui- de, tel que du gaz de ville, afin d'empécher une fuite de ce combustible. L'invention va être décrite plus en détail en se référant aux dessins cijoints dans lesquels: la figure 1 est une vue en perspective mon- trant à titre d'exemple, un équipement de combustion équi- pé avec le dispositif automatique d'arrêt d'alimentation en combustible fluide conforme à la présente invention, la figure 2 est une vue en perspective mon- trant des parties importantes du dispositif automatique d'arrêt de l'alimentation en combustible fluide conforme à la présente invention, les figures 3 a et 3 b sont des coupes montrant respectivement la manière dont fonctionne un mécanisme d'interception de fluide utilisé dans ce dispositif auto- matique d'arrêt de l'alimentation en combustible fluide, 3.- la figure 4 est un schéma de circuit illus- trant un circuit de commande de courant comportant un mécanisme de réception de lumière et d'actionnement, les figures 5 a et 5 b montrent un état du dispositif de combustion au voisinage d'un bouton de manoeuvre manuel, la figure 5 a étant un coupe par le bouton et la figure 5 b une coupe le long d'une ligne A-A de la figure 5 a montrant la manière selon laquelle le bouton est couplé au mécanisme d'interception de fluide, les figures 6 a et 6 b sont des coupes montrant respectivement un autre état de la partie représentée sur les figures 5 a et 5 b, la figure 6 a étant une coupe le long du même plan que la figure 5 b, les figures 7 et 8-sont des coupes montrant respectivement la manière selon laquelle fonctionnent les deux autres réalisations du mécanisme d'interception de fluide. La figure I est une vue en perspective montrant un appareil de chauffage à gaz pourvu d'un dispositif de mise à l'arrêt automatique conforme à l'invention Cet appareil comprend une soupape 41 d'ouverture et de ferme- ture adaptée pour être ouverte et fermée pour commander l'alimentation en gaz et un organe de combustion 60 en tant qu'unité consommant une quantité de gaz fournie à travers la soupape 41 Un bouton 31 est prévu pour la commande manuelle d'ouverture et de fermeture de la soupape Lorsque la soupape 41 est ouverte par une action sur le bouton 31, un dispositif d'allumage piézo-électrique est actionné et une étincelle est produite entre ses électrodes d'allumage 47 Dans une conduite de fourniture de gaz à cet organe de combustion 60 est en outre inséré un mécanisme 1 d'interception de fluide séparément de la soupape 41. 4.- La figure 2 est une vue en perspective montrant les éléments composants importants de l'appareil de chauffage au gaz de la figure 1 Ce mécanisme intercepteur 1 peut prendre alternativement deux états stables, à savoir l'état dans lequel il laisse le passage ouvert et l'état dans lequel il ferme ce passage La commutation de ce mécanisme entre ces deux états stables est commandé par un mécanisme excitateur 11 recevant la lumière, qui agit comme unité de détection pour un état normal de combustion Le mécanisme intercepteur 1 est adapté à être entraîné vers son état d'ouverture de passage lorsque la soupape 41 est ouverte. La référence 1 désigne dans son ensemble le mécanisme d'interception de fluide Une première réalisation la de ce mécanisme d'interception de fluide comporte une enveloppe tubulaire 3 qui, à son tour, est munie d'extrémités ouvertes 9, 2, servant d'entrée et de sortie du combustion fluide L'enveloppe tubulaire 3 comporte à l'intérieur un boîtier de vanne 10 et un siège de vanne 10 ' se succédant dans la direction de l'écoulement Le boîtier de vanne 10 contient un corps de vanne 6 constitué d'un matériau faiblement magnétique dans un état de suspension. Il est prévu un moyen de sollicitation élastique 5 sollicitant normalement ce corps de vanne 6 pour le séparer du siège de vanne 10 ' et ouvrir en conséquence le passage Ce moyen de sollicitation élastique 5 comporte, dans la réalisation représentée, un ressort hélicoïdal. Pour solliciter le corps de vanne 6 par contre, afin de le maintenir en engagement avec le siège de vanne 10 ' contre la force du moyen de sollicitation élastique 5 pour interrompre en conséquence le passage, 5.il est prévu un aimant permanent 7 dont l'effet magnétique produit la force de sollicitation souhaitée Cet aimant permanent 7 est annulaire et monté avec un jeu tel autour de la périphérie de l'enveloppe 3 que cet aimant permanent annulaire 7 est susceptible de se déplacer axialement par rapport à l'enveloppe 3 Cet aimant perma- nent 7 est maintenu par un ressort 4 dans une position o le corps de vanne 6 est soumis à la traction magnétique la plus forte de l'aimant 7 Spécifiquement, l'aimant permanent 7 est sollicité élastiquement vers la position la plus proche du corps de vanne 6 et il est empêché dans cette position par des moyens d'excitation 8 a ou une saillie 3 ' d'être déplacé ensuite vers l'arrière (c'est-à-dire vers la droite selon les figures) Comme cela va être décrit plus en détail, le moyen d'excitation 8 a est monté à poste fixe autour de la périphérie de l'enveloppe 3, dans laquelle est monté le boîtier de vanne 10 et il est opposé à l'aimant permanent 7 Lorsque l'aimant permanent 7 est maintenu dans la position la plus proche du corps de vanne 6, l'effet magnétique de l'aimant permanent 7; dépasse la force de compression du moyen de sollicitation élastique 5, si bien que le corps de vanne 6 reste dans l'immédiat sur le siège de vanne 10 ' et est stabilisé pour fermer le passage (voir figure 3 a) Lorsque l'aimant permanent 7 quitte le corps de vanne 6, la force de compres-. sion du moyen de sollicitation élastique 5 devient supé- rieure à l'effet magnétique de l'aimant permanent 7, ce qui se traduit en ce que le corps de vanne 6 est mis en suspension dans le bottier de vanne 10 en étant séparé du siège de vanne 10 ' et stabilisé pour libérer le passage (voir figure 3 b) Cette dernière opération se produit sous l'effet ma- gnétique du moyen d'excitation 8 a Spécifiquement, le moyen d'excitation 8 a comporte des moyens électromagnétiques, tels qu'un solénoide Lorsque l'enroulement de ce moyen d'exci- tation 8 a est alimenté en énergie, l'aimant permanent 7 est séparé du moyen d'excitation Sa qui confronte l'aimant permanent 7 à une force magnétique répulsive engendrée par ce moyen d'excitation 8 a L'aimant permanent 7 est alors maintenu séparé du moyen d'excitation 8 a aussi long- temps que cet enroulement est alimenté en énergie Ainsi, le mécanisme d'interception de fluide la est placé dans son second état stable (c'està-dire l'état libérant le passage) Dès que le moyen d'excitation 8 a est privé d'é- nergie, la force magnétique répulsive du moyen d'excitation 8 a disparait et l'aimant permanent 7 est élastiquement sol- licité de façon à se rapprocher du corps de vanne 6 Lorsque l'aimant permanent 7 devient stationnaire à la position étroitement adjacente au corps de vanne 6, le mécanisme d'interception de fluide la est amené à nouveau dans son premier état stable (c'est-à-dire l'état de blocage du pas- sage). La fourniture d'énergie au moyen d'excitation 8 a pour engendrer cette force magnétique répulsive est assurée par le mécanisme de réception de lumière et de fourniture d'énergie 11 comportant un détecteur de lumière 12 et un circuit de détection 13 De cette façon, une coopé- ration du moyen de sollicitation élastique 5 et de l'aimai permanent 7 provoque le premier état stable dans lequel la force du moyen de sollicitation élastique 5 est suffi- samment surmontée pour que le corps de vanne 6 soit main- tenu sur le siège de vanne 10 ' et qu'en conséquence, le passage soit interrompu (voir figure 3 a), et le second état stable, dans lequel la force du moyen de sollicita- tion magnétique 5 surmonte suffisamment l'effet magnétique de l'aimant permanent 7 pour séparer le corps de vanne 6 du siège de vanne 10 ' et ouvrir en conséquence le passage (voir figure 3 b) La transition entre le premier état 7.- stable (c'est-à-dire l'état o le passage est interrcmpu) et le second état stable (c'est-à-dire oh le passage est ouvert) est obtenue par déplacement axial de l'aimant per- manent 7 par rapport à l'enveloppe 3 de façon à se raprpro- cher ou à s'éloigner du corps de vanne 6. L'aimant permanent 7 est sollicité élastique- ment par le ressort 4 vers une position aussi adjacente que possible du corps de vanne 6 et l'y maintenir stationnaire pour maintenir le mécanisme d'interception de fluide la dans son premier état stable (c'est-à-dire l'état d'in- terruption du passage) Pour amener le mécanisme d'inter- ception du fluide la dans son second état stable (c'est- à-dire l'état d'ouverture du passage), l'aimant permanent 7 doit être exposé à une force qui soit supérieure et d'une direction opposée à la force de compression du ressort 4. Le mécanisme de réception de lumière et de four- niture d'énergie 11 comporte le détecteur de lumière 12 et le circuit détecteur 13 Le détecteur de lumière 12 peut être un convertisseur photoélectrique, tel qu'un phototransistor actuellement utilisé principalement pour la détection des rayons ultra-violets Le circuit détec- teur 13 peut 8 tre un circuit de commande de courant d'un type bien connu prévu pour fournir de l'énergie au moyen d'excitation 8 du mécanisme d'interception de fluide 1, par l'intermédiaire d'une batterie 14 en réponse auix photo- signaux reçus par le détecteur de lumière 12 Plus spéci- fiquement, un tel mécanisme de réception de lumière et de fourniture d'énergie 11, fonctionne de façon que la lu- mière émise thermosensitivement à partir d'un moyen lu- mineux thermosensitif (N) monté dans une tête de combus- tion 43 ' du dispositif de chauffage à gaz au voisinage d'une buse 44 est détectée par le photodétecteur 12 et les signaux de détection correspondants sont transmis par l'intermédiaire du circuit de détection 13 à l'enroulement des moyens d'excitation 8 a appartenant au mécanisme d'in- terception de fluide 1. La figure 5 est un schéma de circuit du circuit de détection utilisé dans le mécanisme de réception de lu- mière et de fourniture d'énergie Comme circuit détecteur 13, un détecteur GAS-003 (A-D) est utilisé dans cette réa- lisation Toutefois, le circuit détecteur 13 n'est pas li- mité à ce circuit particulier et peut être un circuit habi- tuellement utilisé tel que le relais d'un multivibrateur un coup En d'autres termes, le circuit détecteur 13 peut être d'une disposition quelconque dans la mesure o il permet l'excitation du moyen 8 a du mécanisme d'interception de fluide 1 Comme moyen lumineux thermosensible (N) une plaque thermiquement conductrice est utilisée qui comporte des fils de nichrome, des fils de cuivre, des fils de fer, ou analogues étalés sur une plaque Un tel moyen lumineux thermosensitif (N) comportant l'une quelconque de ces pla- ques thermoconductrices, est utilisé pour améliorer la performance du détecteur de lumière 12 En fait, la flamme brûlant à la sortie de la buse 44 de la tête de br leur 43, est conduite thermiquement à ce moyen lumineux thermosensi- tif (N) et en conséquence, une radiation ther=que constante est maintenue de sorte que le photodétecteur 12 du mécanis- me 11 de réception de lumière et de fourniture d'énergie peut être exposé à cette radiation thermique constante. Une série d'études expérimentales ont montré que les problèmes rencontrés par le dispositif usuel dans lequel la flamme lumineuse développée à partir de la buse 44 de la tête de brûleur 43 est directement photodétectée par le photodétecteur 12, par exemple l'instabilité de la brillance de la flamme, la médiocre sensibilité du photo- détecteur 12 ainsi que l'absence de réponse du mécanisme de réception de lumière et de fourniture d'énergie 1 par- ticulièrement lorsque la flamme est petite, sont effective- ment évitées par la disposition conforme à la présente in- vention Le résultat de ces expérimentations est représenté 9.- sur le tableau suivant Dans ces expérimentations, un photo- transistor disponible dans le commerce en tant que photo- détecteur, le modèle 127580 fabriqué par Fukuda Mletalworking industries Co, Ltd en tant que dispositif de chauffage au gaz, et l'illuminomètre photoélectrique Toshiba P 1-1 en tant qu'instrument de mesure ont été respectivement employés. Le gaz utilisé était du 5,000 Kcal 6 B. :Distance:Brillance: Hauteur: Temps de Matériau:à la:(lux): de flam-: réponse :flamme:: me: (sec) : (mm) :: (cm): ( 1) flamme: 3,0 : 7: 1 2 : 2,0: 5: 2,0 uniquement: O 3 4:(pas de réponse) ( 2) fil:: 10,5;: 7: 0,75 nichrome: 150: 9,0: 5: 0,8 (plaque):: 8,3: 3: 0,42 ::: 7 O: 0,5: 1,0 ( 3) fil:: 8,5: 7: 0,81 nichrome: 150: 7,6: 5: 0,98 (bobine)::: 6,8:: 3 1, 3 :: 4 O:: O 5: 1,52 ( 4) fil:::: 2,6 cuivre: 150: 7,4: 7:(brûlé après (bobine)::: :une unique ré- :Donse) ( 5) fil:::: fer: 150: 6,5: 7 3,22 (bobine): Il a été trouvé à partir de ces résultats ex- périmentaux relatés ci-dessus, que le nichrome étalé sur une plaque est de loin préférable comme moyen lumineux thermosensible (N). Tant que la combustion se poursuit dans le 106- brdleur, le mécanisme de réception de lumière et de four- niture d 'énergie 11 continue à fournir de l'énergie aux noyernsd'excitation 8 a Cui forctionent Sors pour maintenir le mécanisme d'interception de fluide la dans soh second état stable (c'est-à-dire l'état d'ouverture du passage) sous la force ->agnëtique répulsive développée par ces moyens d'excitation, mais lorsque la flamme de combustion disparait (état de fuite de gaz) pour différentes raisons, la fourniture d'énergie aux moyens d'excitation 8 a à par- tir du mécanisme de réception de lumière et de fourniture d'énergie la est arrêtée et, en conséquence la force magné- tique répulsive disparait également, ce qui se traduit par le passage du mécanisme d'interception de fluide la à son premier état stable (c'est-àdire l'état d'interception du passage) de façon à intercepter la fourniture de com- bustible fluide. A partir de ce premier état stable, le mécanis- me la d'interception de fluide est commandé par un mécanis- me 17 de manipulation de l'aimant permanent à nouveau dans l'état d'ouverture du passage De façon plus précise, un organe coulissant 20 est susceptible de coulisser dans la direction de la flèche, le long d'une plaque de guidage 18 montée sur le braleur lui-même Comme on le voit sur les figures 2, 3, cet organe coulissant 20 est interposé entre l'aimant permanent 7 et les moyens d'excitation 8 a et il est normalement sollicité par la force élastique du res- sort pour rapprocher de l'aimant permanent 7 le corps de vanne 6 Pour faire passer le mécanisme la d'interception de fluide du premier état stable ou état d'interception du passage, au second état stable ou état d'ouverture du passage, cet organe coulissant 18 peut être déplacé impé- rativement contre la force élastique du ressort 4 en pous- sant en avant l'aimant permanent 7 Ce mécanisme 17 de manipulation de l'aimant permanent est associé opération- nellement avec un bouton de manoeuvre manuelle 31 pour 11 - effectuer ce déplacemer nt impératif de l'aimant Permanent 7. Adjacent à ce bouton de ranoeuvre 'anuelle 31, il est prévu un organe de manoeuvre 24 en forme de disque prévu pour être couplé de façon amovible avec ce bouton de manoeuvre manuelle 31 Le bouton de manoeuvre manuelle 31 est muni de moyens de commande de couplage,0 qui peu- vent être actionnés simultanément lorsque le bouton 31 est manoeuvré et en conséquence, ces deux composants peu- vent être couplés automatiquement l'un à l'autre Les figures 5 a et 5 b et les figures 6 a, 6 b illustrent en dé- tail la façon selon laquelle cet organe de manoeuvre 24 est couplé au bouton de manoeuvre manuelle 31 En se ré- férant tout d'abord aux figures 5 a, 5 b, le moyen de comn- mande de couplage 30 fait saillie latéralement à partir d'un côté frontal du bouton 31 Ce moyen de commande de couplage 30 comporte un ressort à lame mince plié sous forme de crochet, dont une extrémité est fixée au bouton 31, tandis que l'autre extrémité s'étend vers la surface arrière du bouton 31 en tant qu'extrémité libre L'organe de manoeuvre 24 est monté rotatif et de façon libre sur la périphérie d'un arbre rotatif 29 pour le bouton 31 et il est muni dans sa partie plane d'une fente circulaire 26 tandis qu'un fil 22 faisant partie d'un mécanisme de trans- mission est fixé à une extrémité de cet organe de manoeuvre 24 Lorsque le bouton 31 de commande manuelle est manoeuvré avee les doigts, ces doigts (non représentés) viennent par- tiellement en contact avec les moyens de commande de cou- plage 30 qui sont alors forcés de façon correspondante comme on le voit sur la figure 5 b L'extrémité libre 61 des moyens de commande de couplage 30 font alors saillie à par- tir de la surface arrière du bouton 31 et viennent en prise dans la fente 21 de l'organe de manoeuvre 24, si bien que le bouton de manoeuvre 31 est couplé à l'organe de manoeu- vre 24 A partir de là, la rotation du bouton de manoeuvre 12.- m-anuelle 31 dans le sens inverse des aiguilles d' tne montre, comme représenté sur la figure 5 b pour ouvrir la vanne 41, fait que l'organe de manoeuvre 24 tourne également en sens inverse des aiguilles d'une montre, et cette rotation est transmise nar le fil 22 à l'organe coulissant 20, comme on le voit sur la figure 6 b En conséquence, l'organe cou- lissant 20 pousse l'aimant permanent 7 contre la force élastique du ressort 4 et commande car suite le mécanisme d'interception de fluide la du premier état stable ou état d'interception du passage, au second état stable ou état d'ouverture du passage Lorsque les doigts abandoiment le bouton de manoeuvre manuelle 31, les moyens de commande de couplage 30 retournent à leur état initial représenté par la figure 5 a et il en résulte que le dispositif de manoeuvre 24 est désengagé du bouton de manoeuvre manuelle 31 Le dispositif de manoeuvre 24 et l'organe coulissant retrouvent alors leurs états d'origine sous l'action de la force élastique du ressort 4 faisant partie du mécanisme d'interception de fluide. Lorsque la vanne 41 est ouverte par rotation du bouton de manoeuvre manuelle 31 de la manière mention- née ci-dessus, le mécanisme d'interception de fluide la est automatiquement mis dans l'état d'ouverture du passage et le brûleur est automatiquement alimenté avec du combus- tible fluide. On va maintenant décrire la façon selon laquel- le le dispositif conforme à la présente invention, est uti- lisé Après que le dispositif conforme à la présente inven- tion ait été placé dans le dispositif de chauffage au gaz 0 lui-même, corme représenté sur la figure 1, la fourniture de gaz par l'intermédiaire d'un tuyau de gaz 46 est démar- rée (le robinet d'arrêt général pour la fourniture de gaz est ouvert) Dans cet état, le corps de vanne 6 est mainte-. nu sur le siège de vanne 101 sous l'action de la force ma- gnétique de l'aimant permanent 7, si bien que le mécanisme 13.- d'interception de fluide la est dans son prenier état sta- ble (c'est-à-dire l'état d'interception du massage) et en conséquence, l'alimentation en gaz est parfaitement in- terceptée. En tournant le bouton 31, l'organe de manoeuvre 24 provoque la séparation de l'aimant 7 des moyens d'excita- tion 8 a sous-l'action de l'organe coulissant 20 L'aimant permanent 7 s'éloigne en conséquence du corps de vanne 6 qui, à son tour, s'écarte du siège de vanne 10 ' Ainsi, le mécanisme la d'interception de fluide passe dans son se- cond état stable o le corps de vanne 6 est en suspension dans le bottier de vanne 10 tandis que le courant de gaz peut s'écouler dans le tuyau de gaz 46 (voir figure 6 b). Simultanément avec cette alimentation en gaz, le courant de gaz s'écoule à travers la tète de brûleur 43 du disposi- tif de chauffage au gaz lui-même et la quantité de gaz con- tinuellement déchargée par l'intermédiaire de la buse 44 est allumée Au moment de l'allumage, le moyen lumineux thermosensitif (N) émet thermosensitivement une radiation qui, à son tour, est détectée par le photodétecteur 12 et les signaux de détection correspondants sont transmis par l'intermédiaire de circuit détecteur aux moyens d'ex- citation 8 a pour alimenter en énergie ces derniers L'ai- mant permanent 7 est alors placé sous l'action de la force magnétique répulsive des moyens d'excitation 8 a et en con- séquence, le mécanisme la d'interception de fluide est maintenu dans le second état stable (c'est-à-dire l'état d'ouverture du passage). Lorsque pour différentes causes la flamme dis- parait de la buse, (état de fuite de gaz), la radiation émi- se à partir du moyen lumineux thermosensible (N) disparaît également et au même moment le photodétecteur 12 est ac- tionné de façon correspondante, tandis que la fourniture d'énergie aux moyens d'excitation 8 a par l'intermédiaire du circuit détecteur 13, est arrêtée Il en résulte que l'effet 14.- mgnétique des moyens d'excitation 8 a disparait et que l'ai- mant permanent 7 est 5 lastiquement sollicité à nouveau en direction du corps de vanne 6, si bien que la force magné- tique de l'aimant permanent 7 provoque le maintien du corps de vanne 6 sur le siège de varnne 10 ' si bien que le mécanisme d'interception de fluide la passe dans son premier état stable (c'est-à-dire l'état d'interception du passage). Un tel changement d'état est effectué instantanément sous la commande instantanée du courant du circuit de détection 15 En conséquence, lors de l'extinction de la flamme, le mécanisme d'interception de fluide est actionné pour préve- nir de façon fiable une fuite de gaz Cette interception est obtenue par le premier état stable de ce mécanisme la d'in- terception de fluide et elle est maintenue de façon fiable à moins que le bouton de manoeuvre manuelle 31 soit de nou- veau actionné. Les figures 7 et 8 illustrent respectivement d'autres réalisations du mécanisme d'interception du fluide. Ces mécanismes d'interception de fluide lb, lc respective- ment représentés, comportent les corps de vannes 6 en maté- riau magnétique, les moyens de sollicitation élastiques 5 sollicitant normalement les corps de vannes 6 pour les sé- parer des sièges de vannes 10 ' de façon à ouvrir les pas- sages et les moyens d'excitation 8 b, 8 c qui sollicitent, lorsqu'ils sont actionnés, ces corps de vannes 6 contre l'action élastique des moyens de sollicitation 5 pour les maintenir sur le siège de vanne 10 ', de façon à couper le passage, si bien que ces mécanismes d'interception de fluide lb, lc prennent respectivement leur premier état stale dans le ' la rce-magn'tique des moyens d'exci- tation 8 B, 8 c surmonte suffisamment la force élastique des moyens de sollicitation élastiques 5 pour obliger les corps de vannes 6 à rester sur les sièges de vannes 10 ' et à couper ainsi les passages, et leur second état stable dans lequel la force élastique des moyens de sollicitation 15.- élastiques 5 surmonte suffisamment la force magnétique des moyens d'excitation 8 b, 8 c pour séparer les corps de vannes 6 des sièges de vannes 10 ' de façon à ouvrir le passage. Le mécanisme d'interception de fluide lb de la figure 7 comporte des moyens d'excitation uniques 8 b montés à poste fixe autour de la périphérie de l'enveloppe 3, tan- dis que le mécanisme d'interception de fluide lc de la fi- gure 8 comporte le premier moyen d'excitation 8 b et le se- cond moyen d'excitation 8 c, tous deux montés à poste fixe autour de la périphérie de l'enveloppe 3. Le mécanisme d'interception de fluide lb est construit de façon telle que la fourniture d'énergie aux moyens d'excitation 8 b provoque le développement d'une force magnétique dans les moyens d'excitation 8 b, l'ac- tion de cette force magnétique forçant le corps de vanne 6 en matériau faiblement magnétique en suspension à l'in- térieur du bottier de vanne 10 à rester sur le siège de vanne 10 ' Le mécanisme d'interception de fluide lb prend alors son premier état stable ou état d'interception du passage (voir figure 7 a). * Lors de l'interruption de la fourniture d'éner- gie auxmoyens d'excitation 8 b, l'effet magnétique des moyens d'excitation 8 N disparatt également et le corps de vanne 6 est séparé du siège de vanne 10 ' sous l'ac- tion des moyens de sollicitation élastiques 5 Ainsi, le corps de vanne 6 est à nouveau maintenu en suspension à l'intérieur du bottier de vanne 10 et le mécanisme d'in- terception de fluide lb prend à nouveau son second état stable ou état d'ouverture du passage (voir figure 7 b). Le mécanisme d'interception de fluide lc, la troisième réalisation, est construit de façon que la four- niture d'énergie aixpremiersmoyers d'excitation 8 b provoque le développement d'un effet magnétique attirant le corps de vanne 6 effet sous lequel le corps de vanne 6 en suspen- sion a l'intérieur du bottier de vanne 10, est forcé à 16.- rester sur la siè-e de vanne 10 ' et en conséquence, le premier 5 tat stable ou état dl'interception du passage, est établi (voir figure 8 a) Le passage de la fourniture d'énergie des pree-ers moyens d'excitation b aux seconds moyens d'excitation 5 c, provcoue le développement de l'ef- fet magnrétiîue à l'intérieur de ces derniers, attirant le coros ie veane O, effet sous l'action duzuel le corps de varne 5 et séparé du siège d-le anne 10 ' et est à nouveau sus-endu arns le botier de vane 10, établissant ainsi le second état stable ou état d'ouverture du passage du mé- canisme d'interception de fluide lc (voir figure 8 b). En réponse à la chaleur produite pendant la com- bustion, le moyen lumineux thermosensible (N) émet une ra- diation aui est alors détectée par le photodétecteur 12 et les signaux de détection correspondants sont appliqués par l'intermédiaire des moyens d'excitation 8 b, 8 c, de la même manière que dans le cas des moyens d'excitation 8 a à l'ex- ception que dans le cas du mécanisme d'interception de flui- de lb, il est Prévu un circuit détecteur 13 susceptible de fournir de l'énergie aux moyens d'excitation 8 b lors de l'extinction de la flamme (la combustion est arrêtée pour différentes raisons et le photodétecteur 12 détecte l'ab- sence de radiation), c'est-à-dire que l'effet magnétique est développé dans les moyens d'excitation 8 b uniquement lorsque le photodétecteur 12 n'est pas exposé à la radia- tion en provenance de la flanme. Le mécanisme d'interception de fluide lc c'est-à-dire la troisième réalisation, comporte le circuit détecteur 13 prévu pour fournir de l'énergie aux premiers moyens d'excitation 8 b lors de l'extinction de la flamme (la combustion est arrêtée pour différentes raisons) si bien que l'effet magnétique est développé dans le premier moyen d'excitation 8 b mais pour fournir de l'énergie au second moyen d'excitation 8 c tant que le photodétecteur 12 détecte la radiation et pour développer en conséquence, cet effet 17.- magnétique dans le second moyen d'excitation 8 c. La manière selon laquelle fonctionnent ces deux réalisations représentées respectivement par les figures 7 et 8 peut être résumée comme suit: 1 Mécanisme d'interception de fluide lb: Le mécanisme lb est maintenu dans son second état stable c'est-à-dire l'état d'ouverture du passage (voir figure 7 b) tant qu' une alimentation de gaz pour la combustion est constamment maintenue, une quantité de gaz sortant par la buse 44 de la tête de br Oleur 43 est enflammée et le moyen lumineux thermosensible (N) émet une radiation qui est détectée par le photodétecteur 12, tandis que le mécanisme lb passe dans son premier état stable c'est-à-dire l'état de blocage du passage (voir fi- gure 7 a) dans lequel, lors de la disparition de la radia- tion en provenance du moyen lumineux thermosensible (N) le photodétecteur 12 est actionné pour fournir de l'éner- gie au moyen d'excitation 8 b par l'intermédiaire du cir- cuit détecteur 13 de façon à ce que le corps de vanne 6 bloque le passage lorsque la flamme s'éteint pour des cau- ses quelconques (état de fuite de gaz). 2. Mécanisme d'interception de fluide 1 c: Le mécanisme lc est maintenu dans son second état stable, c'est-à-dire l'état d'ouverture du passage (voir figure 8 b) dans lequel le second moyen d'excitation 8 c est alimenté en énergie tant que la combustion se pour- suit, et passe dans son premier état stable, c'est-à-dire l'état de blocage du passage (voir figure 8 a) dans lequel la fourniture d'énergie est transférée du second moyen d'excitation 8 c au premier moyen d'excitation 8 b lorsque la flamme disparait pour une raison quelconque. Dans les deux réalisations 8 b, 8 c du mécanisme d'interception de fluide, la fourniture de combustible peut être automatiquement arrêtée dès la disparition de la flam- me/ 18.- R E V E N D I C A T I O NS 1. Dispositif automatique pour arrêter l'ali- mentation en combustible fluide, incorporé dans un équipe- ment de combustion de combustible fluide, comportant une vanne ( 41) de coupure et un brûleur ( 60), dispositif au- tomatique d'arrêt d'alimentation en combustible fluide ca- ractérisé en ce qu'il comporte un mécanisme ( 1) intercep- tant le fluide interposé dans un canal à travers lequel est assurée l'alimentation en combustible fluide vers le brûleur ( 60), un photodétecteur ( 12) étant prévu pour dé- tecter la combustion du combustible fluide dans le brtleur ( 60) par une radiation émise à partir d'un moyen lumineux thermosensible (N) et un circuit de détection ( 13) étant prévu, dispositif dans lequel le mécanisme d'interception du fluide prend alternativement son premier état stable ou état libérant le passage et son second état stable, ou état bloquant le passage et passe, en réponse à la sortie du circuit détecteur, de l'état libérant le passage à l'état bloquant le passage. 2 Dispositif automatique pour arrêter l'ali- mentation en combustible fluide selon la revendication 1, caractérisé en ce que le mécanisme ( 1) d'interception du fluide est commandé dans le second état stable ou état bloquant le passage lorsque la vanne de coupure ( 41) est actionnée de façon à la fermer. 3. Dispositif automatique pour arrêter l'ali- mentation en combustible fluide selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'il est prévu, en association avec le photodétecteur ( 12) et le circuit de détection ( 13), un circuit de commande de cou- rant prévu pour fournir un courant, tant que le photodétec- teur ( 12)et le circuit de détection ( 13) sont exposés à la radiation émise à partir du moyen lumineux thermosensi- ble (N). 4. Dispositif automatique pour arrêter 19.- l'alimentation en combustible fluide selon l'une quelcon- que des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le mé- canisme ( 1) d'interception du fluide, comportant un corps de vanne ( 6) en matériau magnétique, des moyens de solli- -5 citation élastiques ( 5) sollicitant normalement ce corps de valve pour le séparer d'un siège de vanne ( 10 ') et pour ouvrir ainsi le passage, et un aimant permanent ( 7) ayant une force magnétique sollicitant ce corps de valve ( 6) contre l'action de ces moyens de sollicitation élas- tiques pour le maintenir sur le siège de vanne ( 10 ') et bloquer ainsi le passage, prend son premier état stable dans lequel la force magnétique de cet aimant permanent ( 7) dépasse suffisamment la force des moyens de sollici- tation élastiques ( 5) pour pousser le corps de vanne ( 6) contre le siège de vanne ( 10 ') et bloquer ainsi le passage et son second état stable dans lequel la force des moyens de sollicitation élastiques ( 5) dépasse suffisamment la force magnétique de l'aimant permanent ( 7) pour séparer le corps de vanne ( 6) du siège de vanne ( 10 ') et ouvrir ainsi le passage, dispositif dans lequel le passage du se- cond état stable au troisième état stable est obtenu en commandant l'aimant permanent ( 7) pour le rapprocher du corps de vanne ( 6) tandis que le passage du premier état stable au second état stable est obtenu en commandant l'aimant permanent ( 7) pour l'éloigner du corps de vanne ( 6). 5. Dispositif automatique pour arrêter l'ali- mentation en combustible fluide selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le passage du second état stable au premier état stable s'effectue lors- que l'aimant permanent ( 7) est commandé par une force élas- tique d'un ressort ( 4) pour le rapprocher du corps de van- ne ( 6), tandis que le passage du premier état stable au se- cond état stable s'effectue lorsque l'aimant permanent ( 7) est commandé, sous une force magnétique de moyens d'excita- 20.- tion produite lorsque le circuit détecteur actionne ces moyens d'excitation, pour l'éloigner du corps de vanne ( 6) contre la force élastique du ressort ( 4). 6. Dispositif automatique pour arrêter l'ali- mentation en combustible fluide incorporé dans un équipe- ment de combustion et comportant un mécanisme ( 1) d'inter- ception de fluide interposé dans un canal pour fournir du combustible fluide à l'équipement de combustion, disposi- tif construit de façon qu'un moyen lumineux thermosensible (N) en réponse à la chaleur développée à partir de la com- bustion du fluide, émet une radiation qui, à son tour, est détectée par un mécanisme de réception de lumière et d'ac- tionnement comportant un photodétecteur ( 12), tandis qu'à ce dernier correspondent des moyens d'excitation alimentés en énergie pour développer une force magnétique sous l'ac- tion de laquelle un corps de vanne en suspension dans un bottier de vanne est sollicité pour être maintenu contre un siège de vanne et bloquer ainsi le passage du combusti- ble fluide.