FR 2532719 A2 19840309 FR 8215165 A 19820907 Le présent certificat d'addition se rapporte à des perfectionnements au dispositif décrit au brevet principal nO 82 04383 du 16 mars 1982 relatif à la sécurité de fonctionnement d'un brûleur en particulier à gaz. Les perfectionnementis objet spécifique du présent certificat d'addition se rapportent tout particulièrement à des installations qui ne sont raccordées à aucun circuit d'alimentation électrique, telles par exemple que des installations mobiles pour le camping. Au brevet principal, on a décrit notamment un dispositif assurant la sécurité de fonctionnement de brûleurs à gaz protégeant l'utilisateur contre les conséquences dommageables d'une extinction accidentelle de la flamme en cours de fonctionnement, par exemple par débordement de produit liquide mis à chauffer sur la flamme d'un brûleur. En outre, le dispositif décrit au brevet principal libérait l'utilisateur d'une servitude astreignante liée à l'usage d'un dispositif de mise en sécurité de l'appareil utilisant un thermo-couple coupant l'alimentation en gaz de l'appareil si la température du brûleur est inférieure à un seuil déterminé.Ce dispositif en soi fort utile présente l'inconvénient qu'au démarrage du brûleur, il faut un temps relativement long, par exemple de l'ordre de 1 minute, pour obtenir l'allumage de l'appareil, l'utilisateur étant astreint pendant ce temps à agir habituellement sur un bouton poussoir quianzihile provisoirement l'action du dispositif de mise en sécurité. Cependant, selon le brevet principal, le dispositif décrit faisait appel pour son fonctionnement à des organes électriques nécessitant une alimentation électrique. Selon les perfectionnements, objet du présent certificat d'addition, on veut étendre cette sécurité et cette facilité d'emploi à des appareils pour lesquels on ne dispose pas i'limen- tation électrique, appareils tels notamment que réchauds de camping et autres installations mobiles. Le fait pour de tels dispositifs d'incorporer une sécurité à llextinction est très importante, car les conditions d'utilisation des appareils en question sont particulièrement dangereuses : appareils peu stables, fréquence de courants d'air, etc. En outre, le risque est aggravé par le fait qu'en général, l'alimentation est faite à partir de gaz de pétrole liquéfiés de densité supérieure à l'air se répandant au ras du sol entraînant des risques importants d'incendies, de brûlures et d'explosions. Le dispositif conforme au présent perfectionnement assurant l'allumage d'un brûleur en particulier à combustible gazeux et la mise en sécurité du brûleur en cas d'extinction intempestive du brûleur est du type décrit au brevet principal utilisant une vanne automatique commandant l'arrêt du débit de combustible après détection, par exemple par thermo-couple, de l'extinction et comportant, en parallèle ou dérivation sur ladite vanne automatique un circuit comportant une vanne temporisée à la fermeture qui est ouverte automatiquement lorsqu'on ouvre l'alimentation en combustible et qui se ferme ensuite automatiquement après écoulement du délai de temporisation, la réouverture de cette vanne temporisée ne pouvant être commandée qu'après fermeture de l'alimentation en combustible du brûleur, ce dispositif étant caractérisé en ce qu'étant prévu en particulier pour les installations non raccordées à une source électrique, la vanne temporisée comprend une vanne manoeuvrée à l'ouverture par une commande mécanique positive du robinet général d'alimentation du brûleur lorsque ce robinet est manoeuvré à la fermeture et un mécanisme de rappel en fermeture de cette vanne tel qu'un ressort ou analogue dont l'action est temporisée par un mécanisme de retard tel qu'un frein hydraulique ou analogue. Avantageusement, la commande mécanique positive d'ouverture de la vanne comprend un levier actionné par une came liée audit robinet. Les perfectionnements, objet du présent certificat d'addition et leur mise en oeuvre apparaitront plus clairement à l'aide de la description qui va suivre faite en référence au dessin unique annexé illustrant schématiquement la construction. Selon l'installation illustrée, et comme au brevet principal, on aperçoit un brûleur à gaz 1 alimenté par une canalisation 2 sur laquelle est montée une vanne 3 commandée par un bouton manuel 5 , la vanne 3 et le robinet de commande 5 formant un robinet usuel de commande d'alimentation du brûleur 1 à partir de la conduite d'arrivée 4 de gaz. Un thermo-couple 6 placé à proximité des flammes du brûleur 1 commande une vanne pneumatique 7 et un clapet 8 monté sur la conduite 2 entre le brûleur et la vanne 3. Lorsque le thermo-couple 6 est chaud, le clapet 8 est ouvert, de sorte que si le robinet 5 d'alimen- tation est ouvert, et si la canalisation 4 est normalement alimentée en gaz, le brûleur 6 est convenablement et continuellement alimenté.Au contraire, en cas d'extinction'intempesti ve du brûleur 1, le thermo-couple 6 détectant après un certain temps la baisse de température du brûleur commandera le fonctionnement en fermeture du clapet 8 assurant la sécurité à l'extinction. Au brevet principal, de façon à faciliter l'opération d'allumage du brûleur, on avait prévu un circuit de dérivation ou by-pass 9 en parallèle sur le clapet 8. Sur ce circuit de dérivation, était prévue une vanne électromagnétique temporisée convenablement commandée en conjonction avec les opérations d'ouverture et de fermeture du robinet pour libérer l'utilisateur de la contrainte à chaque allumage du brûleur de la mise en température dudit brûleur. Selon le présent certificat d'addition, ce dispositif électromagnétique est remplacé par un dispositif purement mécanique. Le dispositif comprend une vanne 30 qui est commandée à l'ouverture lorsque sa bielle de commande 31 est actionnée selon le sens de la flèche-0 et à la fermeture, lorsque cette même bielle est actionnée dans le sens de la flèche F. L'extrémité 31a de la bielle 31 est articulée à une extrémité d'un levier 32 lui-même articulé autour d'un axe 33. L'autre extrémité 32a du levier 32 est pressée par l'action d'un ressort 35 contre une came 34 liée au bouton de manoeuvre 5 du robinet. Le ressort 35 agit en traction entre son point d'ancrage 36 sur le levier 32 et son autre point d'ancrage sur un chassies 38 supportant l'axe d'articulation 33 du levier 32 et un mécanisme 39 formant frein hydraulique qui va être décrit maintenant. Lorsque le robinet 5 est fermé, comme illustré au dessin, la came 34 liée au bouton 5 repousse le levier 32 le faisant pivoter autour de son axe 33 à l'encontre de l'action du ressort de rappel 35 commandant l'ouverture de la vanne 30. Lorsque le robinet 5 est fermé, la canalisation de dérivation 9'est donc ouverte. Lorsque l'on manoeuvre la robinet 5 à l'ouverture dans le sens de la flèche 0, la came 34 s'efface (le bouton 5 étant con venablement conformé) et le ressort 35 rappelle le levier 32 dans le sens F de la double flèche 40 tendant à fermer la vanne 30. Cependant, le frein hydraulique 39 s'oppose de façon progressive à cette fermeture qui est ainsi temporisée par exemple à 30 secondes ou une minute. En conséquence, lorsque l'utilisateur alimente le brûleur 1 à partir de la position de fermeture du robinet de commande 5, le circuit de dérivation 9 reste ouvert pendant le temps de temporisation déterminé par le frein hydraulique 39, par exempleXune minute.Pendant ce temps, le brûleur 1 reste alimenté par la canalisation de dérivation 9, quand bien même , le termo-couple 6 qui n'est pas encore chaud commande la fermeture du clapet 8. Au bout du temps de temporisation déterminé par le frein hydraulique 39, le circuit de by-pass 9 se ferme du fait de la fermeture de la vanne 30. Entretemps, le brûleur étant monté en température, le thermocouple 6 a commandé l'ouverture du clapet 8, de sorte que le brûleur reste maintenant alimenté au travers du clapet ouvert 8. Si le brûleur vient à s'éteindre accidentellement, la température baissant, le thermo-couple 6 commandera la fermeture du clapet 8. La soupape 30 étant fermée, le brûleur n'est plus alimenté en gaz, l'installation étant mise en sécurité. Un ré-allumage ne sera possible, au travers de la canalisation de dérivation 9 qù'après que le robinet général d'alimentation 5 aura été refermé pour commander mécaniquement l'ouverture de la soupape 30. On a donc ainsi une sécurité positive totale obtenue par un mécanisme simple et peu coûteux. Bien entendu, l'invention n'est nullement limitée au mode de réalisation décrit et illustré qui n'a été donné qu'à titre d'exemple. En particulier, le schéma de montage du levier 32 pourrait être inversé, le ressort et le frein hydraulique pouvant travailler en compression au lieu de travailler en traction. L'invention s'applique tout particulièrement à des appareils portatifs tels notamment que cuisinières et réchauds de camping, mais elle peut s'appliquer également à tous appareils classiques, tels que chauffe-eau , fours, chaudières et autres.. REVENDICATIONS 1. Dispositif assurant l'allumage d'un brûleur en particu- lier à combustible gazeux, et la mise en sécurité du brûlez en cas d'extinction intempestive du brûleur, brûleur du type utilisant une vanne automatique commandant l'arrêtdu débit de combustible après détection de l'extinction, ledit dispositif étant du type décrit à la revendication 2 du brevet principal comprenant en paral lèle ou dérivation sur ladite vanne automatique (7, 8) un circuit (9) comportant une vanne (30) temporiséeà la fermeture qui est ouverte automatiquement lorsqu'on ouvre l'alimentation en combustible ~et qui se ferme ensuite automatiquement après écoulement du délai de temporisation, la ré-ouverture de cette vanne temporisée (30) ne pouvant Etre commandée qu'apures fermeture de l'alimentation en combustible du brûleur (1) ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'étant prévu en particulier pour des installations non raccordées à une source électrique, la vanne (30) comprend une vanne manoeuorée à l'ouverture par une commande mécanique positive du robinet (5) général d'alimentation du brûleur lorsque ce robinet est ma noeuvré à la fermeture et un mécanisme de rappel en fermeture de cette vanne tel qu'un ressort (35) ou analogue dont l'action est temporisée par un mécanisme de retard tel qu'un frein hydraulique (39) ou analogue. 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la commande mécanique positive d'ouverture de la vanne,(30) comprend un levier ('32) actionné par une came (34) liée audit robinet (5) 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit ressort (35) et ledit frein (39) sont montés en opposition de chaque ceté de l'axe (33) d'articulation dudit levier (32).