FR 2517031 A1 19830527 FR 8122447 A 19811125 251703 1 -1- La présente invention consiste en la modification d'une installation de chauffage central type euel ou autre énergie en chauffage électrique individuel par l'apport de deux appareils sur tous types de radiateurs à liquide. Le premier appareil consiste en une résistance éleo- trique blindée en inox de diamètre 4 mm fixée sur un bouchon plastique ainsi qu'un thermostat soit à dilatation solide (système mécanique), soit électronique positionné sur ce même bouchon L'ensemble présente un bloc compact qu'il suffit de raccorder au réseau électrique pour obtenir une élévation de la te 4 pèrature du liquide contenu duoais le radia- teur à la valeur désirée et d'assurer la régulation de celle ci. Le deuxième appareil est une chambre de dilatation qui, par sa variation de volume fonotion de la pression à l'intérieur du radiateur permet d'éviter les bruits lors de la circulation du liquide due à l'excédent de l'air et main- tient un volume oonatant de celui-ci à l'intérieur. Les dessins annexés représentent d'une part le pre- mier appareil vu en coupe dans les deux veisions, mécanique (fig l) et électronique (fig 4), ainsi que le schéma élec- trique de la deuxième version du thermostat (fig 5), et d'autre part, le deuxième appareil vu en coupe (fil E 6) Est joint également, un diagramme de fonctionnement du bloc chauffant et thermostat similaire pour les deus versions, montrant l'élévation de température dans le temps (fig 2) et le courant utilisé pendant la même durée (fig 3). Les deux appareils étant munis d'un bouchon cylindri- que de diamètre trois quarts de pouce, filetage normalisé ( 4) on procède à leurs mises en place sur le radiateur choisi. Pour cela, après fermeture de la vanne d'arrivée, on démonte un bouchon situé en bas du radiateur ( 3) et le bouehon de purge Vidange du contenu et montage des deux appareils, le bloc résietance-thermostat ( 1) en bas et la chambre de dila- tation ( 2) en remplacement du bouchon de purge Réouverture de la manette d'arrivée pour remplissage du radiateur, L'ins- tallation est A nouveau en état de fonetionnement normal, -2- c'est-àdire solidaire du circuit du chauffage central On procède au raccordement électrique par fiche et cordon norma- lisés à la prise de courant la plus proche. Pour obtenir la mise en service du système proposé, on procède au blocage de l'arrivée de l'eau par fermeture de la vanne d'entrée du radiateur La mise en fonction se fait par rotation de la manette de commande( 5) jusqu'au positionnement correspondant à la valeur de la température souhaitée (envi- ron de 3500 A 9000); la résistance ( 6) entre en service et élève la température du radiateur jusqu'au déclanchement du thermostat qui s'effectue lorsque celle-ci est atteinte. Dans le cas du système mécanique (fi- l), l'4 chauf- fement provoque un allongement de la seonde (tube inox e 4 mm) ( 7) qui se transmet à la tige à faible coefficient de dilata- tion ( 8 a) de O 2,5 mm; celle-ci entraine un mouvement de trac- tion du support du ressort basculeur ( 9) qui agit sur une butée en matière isolante (O 10) par l'intermédiaire du baseu- leur ( 11) Lorsque la traction atteint la valeur nécessaire au support du contact basculant ( 12) pour basculer, celui-ci change d'état et interrompt le passagedu courant (Ir) Il y a alors refroidissement du radiateur par échange thermique avec l'air ambiant, la résistance an'étant plus en service Lorsque la température de l'eau contenue dans le radiateur atteint une valeur d'amplitude ( T 1) de 500 à 1000 inférieure à celle choisie ( 13), il y a inversion du mouvement du support de contact et rétablissement du passoeage du courant par l'inter- médiaire du contact supérieur ( 14) la régulation (t 2) s'ef- fectue La référence pour obtenir une plage (AT 1) correcte du thermostat se fait par la valeur du pas de filetage de l'écrou de réglage ( 15) et par le positionnement de l'axe de commande ( 16) par rapport au support du ressort basculeur Le position- nement zéro est obtenu par le ressort d'arrêt ( 17) et l'angle de rotation de la commande par une came ( 18) Le ressort de compression ( 19) assurant le rappel pour fonctionnement du ressort basculeur a une valeur de 4 Eg F. Pour le système éleckonique, (Pig 4 et Fig 5),l'échauf- fement de la sonde ( 7) se transmet A use thermistance ( 20) -3- situé à l'intérieur de celle-ci par contact La diminution de la valeur de la CTN modifie le courant et la tension du pont constitué par Ri ( 21) et R 2 ( 22) entrainant par l'intermé- diaire du circuit 4 CPO 8070 ( 23) le changement d'état de la commande du triac ( 24) maintenu par une vis ( 43) sur une pla- quette de refroidissement à ailettes ( 44) dont l'échange thermique se fait par des trous d'aération ( 45) situés dans le capot ( 46) La valeur ( 13) étant atteinte, il y a régula- tion de la résistance ( 6) visualisée par un voyant ( 26) La commande s'effectue par le potentiomètre ( 25). Les connexions électriques à l'intérieur du bloc plas- tique ( 27) se font par cosses AMP ( 28) et fiches ( 47), l'étan- chéité de la résistance blindée et de la sonde par lun joint thorique ( 29) comprimé par le support de maintien ( 30) en plastique La fixation de différentes pièces est assurée par des rivets ( 31). Parallèlement au fonctiinement du bloc résistance-ther- mostat, la chambre de dilatation ( 52), lors de la montée en température (Atl) se comprime sous la pression du liquide et l'air excédentaire est évacué par l'orifice ( 33) La consis- tance et la forme de la chambre doit permettre une modifica- tion de son volume qui est de 25 cm 3 environ pour une pres- sion égale au minimum à la valeur d'un réseau normal d'adduo- tion d'eau et au maximtui pour une pression de 15 bars Pour cela, des filaments métalliques ( 34) sont noyés dans la matière servant à la fabrication de la chambre L'orifice ( 35) après ouverture de la vis de purge ( 36) a le rôle classique d'évacuation de l'air Au centre de celleci, est situé la bille ( 37) comprimée par le ressort ( 38) taré par la vis ( 39) qui joue le rôle de sécurité de surpression L'ouverture se fera dans le cas d'une pression supérieure à 15 bars qui peut se produire par une production éventuelle de vapeur due à une défaillance du système thermostatique et qui s'échappera par l'orifice ( 40)eitué & l'intérieur de la vis ( 39) L'étanohéité est assurée d'une part par le joint thorique ( 41) pour la vis de purge et par écrasement asuré par le bouchon ( 42) pour la chambre de dilatation, -4- En cas d'impossibilité de maintien de la pression du liquide dans le radiateur (installation très ancienne), la mise en place d'un simple robinet d'arrit sur la sortie per- met d'obtenir le résultat. Pour un diamètre supérieur des orifices d'entrée du radiateur, un bouchon fileté intérieur-extérieur permet l'adaptation. Le thermostat électronique décrit est à base de compo- sants spécifiques, mais il est évident que de multiples pos- sibilités sont permises suivant la technologie (transistors, circuits intégrés) et les fabrioamts choisis, ce domaine étant en évolution permanente actuellement. L'invention entre dans le prolongement naturel des me- sures d'économie d'énergie et qui consistent en particulier à pratiquer le renforcement d'isolation des batiments En effet, après avoir amélioré l'isolation thermique de sa maison iadi- viduelle ou autre local, et que ceux-ci remplissent alors 'les conditions préconisées pour une installation de chauffage électrique intégré, les appareils précités rendent possible le choix du mode de chauffage (éleotrique ou à base de l'an- cien combustible) en toutes saisons et selon son désidérata, soit comme appoint, soit pour l'ensemble de l'installation. 1 Dispositif composé d'un bloc chauffant électrique régulé ( 1) associé à une chambre de dilatation ( 2) caractérisé par le fait que le premier appareil se compose d'une résistance blindée ( 6) et d'un thermostat ayant un m 8 me b-loo ( 27) comme support, le deuxième présentant une chambre ( 32) et une vis de purge ( 36) fixés sur un mi 9 me bouchon. 2 Dispositif comprenant une chambre de dilatation ( 2) selon la revendication 1 caractérisé par le tfait que la vis de puxrge ( 36) possède en son centre une eécuzrité de stw Dreosion. compomée d'une bille ( 37), un rezcort ( 3 e, ot une vis ( 39). 3 Dispositif résistance-thermostat ( 1) selon le rse Ve I% di.cati on 1 crctis en ce que la sonde du thermoostat ( 7) et la r 5 sistanoe blindée ( 6) ont un faible diamètre de 4 mm aa sont fixé*s sur un boi;c-hon de diam Zèt 2 ?e trois quarts de pouce ( 4,). 4 Dispositif r 6 eietance-thesrmostat (î) zeloil la weven- dication 1 caractérisé en la Possibilité dtavoir -a thermostat à système m 6 canique). Dispositif résistance-thermostat (i) selon la reveu- dication 1 caractérisé en la Possibilité d'avoir lm thermostat à système électronique "M= 2