FR 2498802 A1 19820730 FR 8201289 A 19820127 Agencement perfectionné de support de vannes pour un pressuriseur dans une centrale nueléaire La présente invention concerne les centrales électri- ques à réacteur nucléaire k eau sous pression et elle a trait, plus particulièrement, k des agencements de supports peur des vannes qui sont pré,ues avec le pressuriseur pour protéger l'installation contre une surpression et peur assurer ainsi un fonctionnement sûr et fiable de la centrale. Dans une centrale nuoléaire à eau sous pression, on utilise un pressuriseur pour obtenir une réduction de la sur- pression du réfrigérant. De façon caraetéristique, le presse- riseur est une cure vertieale k paroi épaisse comportant une tête ou fond supérieur hémisphérique et dont l'extrémité imf4- rieure est supportée par une Jupe garnie de nervures. Conformément aux exigences légales applicables, en doit utiliser des vannes de décharge pour un premier niveau de protection contre les surpressions et on doit avoir reoeurs i des vannes de sécurité pour un second niveau de proeteetion contre les surpressions. Le nombre et les dimensieons des vannes de protection sont déterminés par les exigences relatives k la quantité et à la vitesse de décharge de vapeur. A leur tour, les exigences concernant l'élimination de la charge de la centrale déterminent les exigences relatives k la décharge de la vapeur d'eau. D'une façon générale, en utilisait trois vannes de sécurité (de façon earactéristique des vannes de 15 em) et trois vannes de décharge (de façon caractéristique des vannes de 7,5 cm) pour répondre aux exigences de décharge de vapeur d'eau relatives à une élimination de charge de 100 % dans toutes les centrales électriques de taille normale, 'est-A-dire dans toutes les centrales à 2, 3 et 4 boucles comportant des coeurs de réacteur d'environ 3 m. Pour assurer une éliminatieo de charge de 80 %, on utilisait normalement deux vamesde décharge seulement pour les diverses tailles de centrales. La pratique habituelle consistait aussi à utiliser une vanne d'isolement en série avec chaque vanne de décharge pour permettre l'entre- tien de la vanne de décharge. Normalement, un seul ajutage ou piquage de tuyau est prévu dans le fond supérieur du pressuriseur pour un raccorde- ment eommun b toutes les vannes d'isolement et de décharge, Toutefois, un piquage séparé de tuyau est normalement prévu dans le fond supérieur du pressuriseur pour un raccordement k chaque vanne de seécurité* La sécurité de la centrale se trouve donc augmentée par la redondance inhérente b la conception de -- systèmes de piquages de tuyaux multiples et de vannes multiples. Dans la technique antérieure, l'agencement de tuyaute- rie et de support pour les vannes de décharge et de sécurité dépendait de la centrale, De façon caractéristique, les arehi- tectes/ingénieurs de l 'installation avalent la responsabilité de la conception 1) des tronçons de tuyauterie s'étendant des piquages de tuyaux jusquaux-vannes et des Tannes jusqu'au tuyau:- de descente commun. et 2) de ltagencement de support pour la disposition ou implantation de la tuyauterie et des vannes. Les équipes d'architectes/ingénieurs ont été confrontées à des problbmes pour adapter la disposition et le support de la tuyauterie et des vannes aux forces de décharge importantes b l'endroit des vannes tout on se confoermant aux limites admissi- bleu de charge du pressuriseure Dans la mise au point, centrale par centrale, des conceptions pour les agencements de supports de vannes qui répondent réellement aux exigences de performance pour une protection contre les surpressions, un manque de norma- lisation s'est traduit par un prix de revient plus élevé des centrales, des difficultés dans l'entretien et dans la répara- tion des vannes ainsi que par une possibilité d'obtention et une durée de vie utile des vannes inférieuresk celles qui seraient possibles avec un agencement de support de vannes normalisé et bien conçu. La disposition et la conception de la tuyauterie de décharge sont devenues un effort particulièrement coftteux notamment du fait qu'elles dépendent, de façon caractéristique, de l'espace disponible après que les autres besoins de concep- tion de l'installation et du système ont été satisfaites. De plus, les liaisons structurales de l'agencement de support à la paroi latérale de la cuve de confinement à l'intérieur de laquelle est disposé le pressuriseur ont rendu, de façon carac- téristique, plus compliquéeet plus coftteuse la conception des agencements de supports de vannes pour répondre aux normes de protection contre les tremblements de terre. En raison des limitations d'espace imposées à la tuyauterie de décharge, presque chaque centrale demande une disposition unique différente qui n'est pas preproductible dans les autres centrales. Pour cette raison, on a utilisé des quantités excessives de tuyauterie pour que la structure soit enclavée dans la cuve de confinement tout en répondant aux exigences de comportement et de structure. Du fait que chaque agencement de support de vannes était plus ou moins une struc- ture réalisée sur mesure, des modifications colteuses d'une installation à l'autre et des besoins spéciaux d'analyse étaient imposés dans la fabrication et dans l'installation des supports de vannes de pressuriseur. En outre, des supports supplémentaires étaient nécessaires pour satisfaire aux charges de poids mort, aux charges hydrauliques et thermiques ainsi qu'aux charges relatives aux secousses sismiques et ces supports étaient souvent ancrés dans le béton, ce qui complique encore le problème espace/intervention. C'est pourquoi la présente invention a pour objet principal un ensemble de supports qui peut étre assemblé préala- blement puis fixé facilement à la cuve du pressuriseur. Compte tenu de cet objet, la présente invention réside dans un agencement destiné k supporter une pluralité de vannes de décharge de vapeur d'eau destinées à être raccor- dées à des ajutages ou piquages de tuyauterie que comporte le fond supérieur d'une cuve de pressuriseur dans une centrale nucléaire à eau sous pression, cet agencement de support étant caractérisé par le fait qu'il comprend un distributeur commun comportant une tuyauterie ou conduit muni d'une sortie de décharge, un moyen pour supporter chacune desdites vannes relatives au distributeur précité dans une position voisine de cette tuyauterie du distributeur, un tuyau pour raccorder chacune desdites vannes à un piquage de tuyau du pressuriseur et à la tuyauterie du distributeur, et un moyen pour fixer ledit distributeur à une paroi latérale de la cuve du pressu- riseuro La présente invention apparattra plus facilement à la lecture de la description d'un mode de réalisation préféré donnée ci-après à titre d'exemple uniquement et en référence aux dessins annexés, sur lesquels: la figure t est une vue schématique d'une centrale nucléaire dans laquelle est utilisé un pressuriseur comportant des vannes de sécurité et de décharge; la figure 2 est une vue en perspective d'un agencement destiné à supporter les vannes de décharge et de sécurité con- formément aux moyens généraux de la présente invention; la figure 3 est une vue en plan de dessus de l'agence- ment de support de vannes; la figure 4 montre la partie supérieure de l'agencement de support. de pressuriseur et de vannes dans une vue en élévation; et la figure 5 est une vue en élévation partielle agrandie illustrant une boucle d'étanchéité ou d'isolement utilisée avec les vannes. Dans un pressuriseur 10 et son système 12 de protection de vannes contre les surpressions pour une centrale nucléaire 11, telle que représentée sur la figure 1, l'eau de refroidis- sement est chauffée de manière à fournir une pression destinée à un générateur 13 de vapeur d'eau, une pompe 15 d'alimentation d'eau et la totalité de la boucle 17 de réfrigérant. D'autres boucles d'acheminement de réfrigérant (non représentées) sont également prévues pour le réaeteur 11 mais normalement un seul pressuriseur 10 seulement est prévu. Le preosuriseur 10 fournit un volume de réfrigérant en vue de la réduction de la surpres- sion du réfrigérant du réacteur et de l'injection du réfrigérant du réacteur dans la boucle 17 selon les besoins pour maintenir la pression du réfrigérant dans le réacteur. Le système 12 de protection de vannes'comprend, dans ce cas, trois vannes de détente ou de décharge 14, 16 et 18 qui sont raccordées k un ajutage ou piquage commun 20 de fond supé- rieur de pressuriseur pour produire une décharge de vapeur d'eau quand les conditions de fonctionnement l'exigent. Des vannes d'isolement respectives 22, 24 et 26 sont raccordées en série avec les vannes de décharge 14, 16 et 18 pour assurer un débranchement de ces vannes de décharge quand leur entretien est nécessaire. Les vannes de décharge 14, 16 et 18 sent actionnées par un moteur de manière à s'ouvrir sonu la commande d'un dispo- sitif classique 28 de commande de vanne quand la pression de la vapeur d'eau à l'intérieur du pressuriseur 10 atteint une pro- mière valeur de surpression b laquelle un premier niveau de protection est nécessaire à des fins de régulation de pression et de séeurité. Un ou plusieurs capteurs de pression appropriés (de façon caractéristique quatre capteurs 30 seraient prévus) sont disposés dans le fond supérieur ou tâte du pressuriseur pour fournir des signaux représentant la pression de la vapeur d'eau destinée à être utilisée pour le fonctionnement du dispo- sitif 28 de commande de vannes. De façon similaire dans le présent cas, trois vannes de sécurité 32, 34 et 36 sont raccordées à des piquages 38, 40 et 42 de tuyauterie de fond supérieur de pressuriseur pour assurer une décharge de sécurité de vapeur d'eau quand les conditions de fonctionnement l'exigent. Un dispositif classique 44 de commande de vannes ouvre les vannes de sécurité lorsque les capteurs de pression 30 indiquent que la surpression dans la vapeur d'eau a atteint une seconde valeur de surpression qui est plus élevée que la première valeur et qui exige une décharge massive de vapeur d'eau pour des raisons de sécurité. L'agencement 50 de support de vannes est doté d'un support principal uniquement par le pressuriseur 10 pour éviter la charge supplémentaire de protection qui, sans cela, existerait si une secousse sismique était transmise à la fois par la structure du pressuriseur et par la structure de cuve de confinement du pressuriseur dans l'agencement classique ou des supports de vannes sont prévus à la fois sur la structure de confinement et sur la cuve du pressuriseur. En outre, il est préférable que le support principal du pressuriseur soit assuré par la paroi latérale 51 du pressuriseur et non pas par le fond supérieur ou tite 67 du pressuriseur. Dans ce cas, comme repré- senté sur les figures 2 et 5, quatre supports 52, 54, 56 et 58 au total sont donc espacés de façon équidistante autour de la périphérie de la paroi latérale du pressuriseur et soudés rigidement ou fixés de toute autre-manière à la paroi latérale 51 de ce pressuriseur. Ltagencement 50 de support de vannes comprend un distributeur annulaire commun 60 disposé au-dessus du fond supérieur 67 du pressuriseur et supporté sur les supports respectifs 52, 54, 56 et 58 par des supports respectifs 62, 64, 66 et 68 en forme de colonnes. Le distributeur 60 permet dtuti- liser des tronçons de tuyaux relativement courts pour recueillir la vapeur d'eau à partir des divers ajutages ou piquages de tuyaux de fond supérieur de pressuriseur en vue de la délivrer, par ltintermédiaire des vannes de décharge et de sécurité, à un collecteur commun, c'est-h-dire à un tube 45 (figure 3) de descentes -Le distributeur 60 est un dispositif du type annulaire et assure une décharge commune à partir des piquages de tuyau- terie à travers les diverses vannes disposées autour du fond supérieur 67 du pressuriseur. En l'absence d'un captage de la vapeur d'eau par ce distributeur tel que décrit, il faut,de façon caractêristique,des tronçons de tuyaux individuels relativement longs depuis chaque piquage de tuyau à travers sa vanne jusqu'au collecteur de décharge commun vers lé bas,ce qui a pour désavantage l'occupation d'un espace de travail limité par une structure de tuyauterie qui réduit l'accessi- bilité nécessaire pour l'entretien des vannes et, au mieux, ne facilite pas la protection visant à réduire l'exposition aux radiations. Le distributeur annulaire 60 peut être formé par une tuyauterie de 30 cm de manière à constituer le circuit commun pour un écoulement de décharge à partir des vannes de décharge et de sécurité. Le tube de descente 45 est raccordé sur place au distributeur 60 pour évacuer la vapeur déchargée du pressu- riseur 10. D'une façon générale, les vannes de décharge et de sécurité sont supportées à l'intérieur et au-dessus de l'enve- loppe du distributeur annulaire commun 60, de sorte que l'on peut utiliser des tuyaux directs relativement courts pour assu- rer un captage efficace de la vapeur d'eau de la vanne dans le distributeur 60 tout en assurant l'utilisatien de ltespace situé audessus du fond supérieur 53 du pressuriseurg ce qui permet, d'une part, d'accéder commodément aux vannes en vue de leur entretien et, d'autre part, de disposer commodément un écran de protection contre les radiations entre le fond supé- rieur 67 du pressuriseur et l'espace o se trouvent les vannes au-dessus de ce fond supérieur 67 en vue de réduire l'exposition du personnel aux radiations pendant l'entretien des vannes. De cette façon, la longueur plus faible des tuyaux de décharge a aussi pour conséquence des chutes de pression de dé- charge plus faibles et certains avantages économiques associés dans la conception de la tuyauterie pour une contrainte réduite. En outre, la disposition des vannes à l'intérieur et au-dessus du distributeur 60 assure une protection supplémentaire des vannes contre des projectilesqui pourraient être accidentellement lancés à partir d'un point situé en dessous du fond supérieur 67 du pressuriseur à l'intérieur de la cuve de confinement. Chaque support 52, 54 comprend une paire d'oreilles espacées 47, 49 qui sont soudées ou fixées de toute autre manière à la paroi latérale de la cuve et qui en font saillie vers l'extérieur. Une cale de support 57, 59 se trouve à la base de chaque support 62, 64 en forme de colonne et a une section droite en H, une traverse verticale 55 étant disposée de manière à s'encastrer entre les oreilles 47 et 49 de la cuve. Chacun des supports 62, 64, 66 et 68 comprend une colonne centrale 70 qui est fixée, par exemple par soudage, b sa cale de support 57, 59 qui est elle-même soudée ou fixée de toute autre manière aux oreilles associées 47, 49 de la cuve. Chaque colonne centrale s'étend verticalement vers le haut jusqu!à son extrémité supérieure oh elle est fixée au distri- buteur 60e Dans le mode de réalisation préféré, un raccord tubulaire court est formé sur le distributeur 60 et s'étend vers le bas sur et autour de chaque colonne centrale 70 en vue de sa fixation ou de son soudage b cette dernière. Pour assurer au distributeur 60 un supplément de sup- port réparti et de renforcement, deux jambes de force 72 et 74 en forme de colonnes sent soudées ou fixées de toute autre manière b la base de chaque colonne centrale 70 et s'étendent vers le haut à partir de cette colonne en étant inclinées par rapport à la verticale en vue d'une fixation b des supports 76 s'étendant vers le bas depuis le distributeur 60. De préférence, trois traverses 78 s'étendent horizontalement entre les jambes de force 72 et 74 des supports adjacents 62 de colonnes, de manière 1) à former une structure de support de protection sur laquelle les vannes d'arrêt respectives 32, 34, 36 (figure 3) peuvent être placées au-dessus du fond supérieur 53 du pressu- riseur et 2) b renforcer davantage la structure de support globale des vannes. Le support de la totalité des vannes de décharge de vapeur d'eau au-dessus du pressuriseur est assuré par la struc- ture de support en forme de colonne qui est supportée par la paroi latérale du pressuriseur à l'aide des oreilles de la cuve sans aucun besoin de support dans la structure extérieure de paroi de confinement. Il en résulte que la transmission des secousses sismiques n'a lieu que par l'intermédiaire de la structure du pressuriseur et que les exigences contre les secousses sismiques se trouvent quelque peu réduites. Chaque vanne de sécurité 32, 34 ou 36 est disposée à l'intérieur de l'enveloppe commune du distributeur 60 et près d'un min de ce distributeur au voisinage de se, base ou piquage de tuyauterie associé du pressuriseur. La figure 3 donne une meilleure illustration de cette disposition des vannes. Les vannes de sécurité sont des vannes d'équerre oome c'est le cas de façon typique, mais on pourrait utiliser des vannes droites si on le désire. En outre, chaque vanne de sécurité est orientée de manière que son conduit de décharge 80, 82 ou 84 fasse un angle d'environ 450 par rapport à la tuyauterie du distributeur eu manifold commun. Il en résulte que les forces de décharge des vannes sur le distributeur 60 se trouvent relativement réduites et qu'une direction connue et prévisible est assurée à l'écoule- ment de vapeur d'eau. En raison de l'emplacement des vannes de sécurité, il suffit d'un court tronçon de tuyau 86, 88 ou 90 pour raccorder les piquages supérieurs 38, 40, 42 de la cuve aux aduissiena des vannes de sécurité 32, 34 et 36* De préférence, une étan- chéité de boucle séparée est assurée pour chaque vanne de sécurité 38, 40 ou 42 par la disposition d'un syphon 92, 94 ou 96 près de l'admission de chaque vanne de sécurité 32, 34 ou 36. Un joint hydraulique de vanne de boucle est assuré par un syphon étant donné qu'il existe un point de condensation à l'endroit o un bouchon d'eau est recutilli pedant un fonction- nement normal de l'installation. La pression de la vapeur d'eau refoule le bouchon d'eau contre la vanne fermée et le siège de la vanne se trouve ainsi protégé contre les effets de corrosion et de déformation de la vapeur d'eau pendant un fonctionnement normal de l'installation. Si on ouvre la vanne de sécurité pour une protection contre la pression de la vapeur d'eau, le bouchon d'eau est expulsé à travers la vanne en se transformant instanément en vapeur d'eau tandis que la vapeur d'eau du pressuriseur se décharge. Le support des trois vannes de sécurité 32, 34 et 36 est assuré directement par les traverses respectives 78 comme on l'a déjà indiqué. Une paire de pieds 98, 100 s'étendant vers le haut est prévue sur chaque traverse 78 pour supporter de façon sOre dans sa position décrite la vanne de sécurité asso- ciée. Cette structure de support simplifie la conception du joint hydraulique et diminue les moments de couple dans le cas d'une poussée de décharge inverse. Les trois vannes de décharge et les vannes d'isolement associées sont des vannes droites et sont supportées dans une position directement au-dessus du distributeur. Du fait que les vannes de décharge, les vannes d'isolement et les vannes de sécurité sont toutes placées directement au-dessus du distri- buteur 60 ou près d'un angle de ce distributeur 60 tout en étant à l'intérieur de l'enveloppe du distributeur, l'espace limité à l'intérieur de cette enveloppe est généralement ouvert de maniUre à rendre beaucoup plus facile l'installation d'un écran contre les radiations de la couche fertile et pour rendre plus accessible les vannes et les instruments, etc. , en vue de leur entretien et de leur vérification. En outre, comme on peut le voir sur la figure 3, les tronçons de tuyaux entre les piquages et les vannes sont généra- lement courts et disposés de façon appropriée pour maintenir l'espace limité ouvert en vue d'une accessibilité pour un entretien et une vérification. De façon caractéristique, le distributeur 60 entoure une zone d'environ 9,30 m2. Les tronçons de tuyaux courts s'étendant depuis les piquages jusqu'aux vannes de décharge permettent également d'obtenir une chute de pression plus faible et une chute thermique plus petite dans les tuyaux, ce qui conduit à des exigences de contraintes moins importantes dans la conception de la tuyauterie. Le piquage de tuyau de décharge est raccordé aux vannes de décharge 14, 16 et 18 par l'intermédiaire d'un court tronçon commun 102 de tuyau à partir duquel un tuyau de bran- chement 104 s'étend jusqu'aux vannes d'isolement et de décharge 26 et 18. Le tuyau commun 102 est raccordé à un raccord 106 en T b partir duquel de courts tronçons de tuyaux 108 et 110 s'étendent au-dessus et le long du distributeur 60 respective- ment jusqu'aux vannes d'isolement et de décharge 22, 14 et 24, 16. Comme on peut le voir sur la figure 29 des syphons respectifs 112, 114 et 116 sont disposés dans les tuyaux 104, 108, 110 pour les ensembles respectifs de vannes d'isolement et de décharge dans le but de protéger les sièges des vannes comme décrit à propos des vannes de sécurité. Des tuyaux de décharge droits 118, 120 et 122 s'éten- dant à partir des vannes de décharge 14, 16 et 18 s'étendent sur une courte distance le long des tuyaux sous-jacents du distributeur et sont dirigés de préférence suivant un angle de 450 pour être raccordés au tuyau du distributeur. La force de décharge aux vannes se trouve ainsi réduite au minimum et la direction du courant de décharge peut être prévue comme décrit à propos des vannes de sécurité. Des paires de pieds 124 et 126 s'étendant vers le haut de façon appropriée sont prévus pour supporter chaque vanne d'isolement et de décharge, de préférence directement au-dessus de la tubulure du distributeur. Chaque pied 124, 126 est soudé ou fixé de toute autre manière à la tubulure du distributeur et est structuré de façon appropriée à son extré- mité supérieure, comme indiqué par les références 128 et 130, pour supporter directement le tuyau d'entrée ou de sortie près de la vanne elle-même et pour assurer,en s'8 osant b un mouve- ment de torsionun support latéral du corps de vanne s'étendant vers le haut. Des instruments et des lignes de signalisation, etc. appropriés (non représentés de façon détaillée sur les dessins) sont aussi disposés b l'intérieur de l'enveloppe du distri- buteur et au-dessus du fond supérieur 67 du pressuriseur. Une enveloppe de calorifugeage 132 est suspendue à partir d'oreilles 134 de paroi latérale de pressuriseur, oreilles qui sont du type utilisé précédemment comme support pour la tubu- lure de décharge près du distributeur 67 du pressuriseur. De cette façon, le poids de l'isolement classique 132 utilisé pour conserver l'énergie est appliqué à la paroi latérale du pressuriseur et non pas au fond supérieur 53 du pressuriseur comme c'était le cas avec les dispositifs de support classiques de calotte ou couronne supérieure dans la technique antérieure. La structure décrite facilite d'une façon générale l'entretien et la vérification car toutes les vannes se trou- vent essentiellement k un seul niveau. Des passerelles (non représentées) peuvent être disposées facilement à l'intérieur de l'espace o se trouve le distributeur pour que le personnel se déplaee autour de la structure de tuyauterie et de vannes. On peut facilement disposer une couverture (non représentée) de protection contre la radioactivité au-dessus du fond supé- rieur du pressuriseur et en dessous des passerelles comme on l'a déjà envisagé(l'exposition type à la radioactivité en l'absence de couverture de protection serait de 800 b 900 milli- rems,ce qui limite le temps de travail b environ t heure, à moins que des vêtements protecteurs soient utilisés). En bref, l'agencement de support de vannes du mode de réalisation détaillé comprend un manifold ou distributeur carré en tuyauterie de 51cm dans laquelle sont déchargées les vannes de sécurité et de détente. Chaque vanne de sécurité est raccor- dée à sa buse ou piquage de tuyau depressuriseur par un agence- ment de joint d'étanchéité de bouele en tuyauterie de 15 cm. La décharge de la vapeur à la vanne de sécurité s'effectue directement dans le distributeur commun. Le raccord des vannes de décharge au piquage de tuyaux est effectué k l'aide d'un agencement commun de tuyauterie de cm. Les raccords divisent l'écoulement de décharge en trois circuits b raison d'un pour chaque vanne de décharge ou détente de pression. La tuyauterie entre les raccords et chaque vanne de décharge est une tuyauterie de 7,5 cm. Chaque circuit de décharge de pression est constitué par une tuyauterie de 7,5 em, une vanne d'isolement ou vanne à passage direct actionnée par un moteur et une vanne de décharge de pression. La décharge à partir de chaque Tvanne de détente ou décharge de pression s teffectue dans le manifold de 50 am. Le support vertical du distributeur est assuré par quatre colonnes, espacées de 90 et supportées par des cales sur les oreilles de la paroi latérale do la cuve. Un té commun 136 de décharge de distributeur peut 0tre placé par l'utilisa- teur en un endroit quelconque le long du distributeur commun en vue d'un raccordement avec le tuyau de descente. L'agencement est unique spécialement par le fait qu'il se prête de lai-mbme à une analyse structurale par rapport à l'ensemble, qutilconpmd sous la forme d'un ensemble intégré des tuyaux et des supports de Tannes et qu'il est indépendant de son emplacement. Ce produit est en outre important du point de vue commercial par le fait qu'il ne demande qu'un minimum de rap- ports client/architecte/ingénieur, facilite l'entretien courant des vannes, peut être vérifié en eours de service et se prite de lui-mime à une construction modulaire. La structure de sup- port de vannes supporte efficacement les forces de décharge de vapeur d'eau tout en procurant les avantages mentionnés à pro- pos de l'entretien. La protection des vannes par un joint hydraulique est assurée et les forces issues des secousses sismiques sont limitées k celles transmises par l'intermédiaire de la cuve du pressuriseur. Toute la tuyauterie peut être en acier inoxydable austénitique et les supports en forme de colonnes peuvent tre en acier au carbone. L'agencement de support se prOte facilement de lui-même à une construction modulaire, c'est-à-dire qu'il peut être fabriqué préalablement en cinq partie par exemple. Le distributeur en tubesde 50 cm et la tuyauterie de décharge en tubesde 7,5 cm ainsi que les vannes associées peuvent former un sous-ensemble complet. La tuyauterie en tubes de 15 cm pour les vannes de sécurité peut être fabriquée en quatre sous ensembles avec une longueur excédentaire de tuyaux prévue pour une adaptation aux larges tolérances concernant les orientations des buses ou piquages de tuyaux du pressuriseur. Les supports en forme de colonnes peuvent aussi être coupés et fabriqués préalablement. REVENDICATIONS 1. Agencement pour supporter une pluralité de vannes (14-18, 32-36) de décharge de vapeur d'eau en vue d'un raccor- dement à des piquages de tuyauterie du fond supérieur d'une cuve (10) de pressuriseur dans une centrale nucléaire à eau sous pression, caractérisé par le fait que ledit agencement de support (50) comprend un distributeur commun (60) comportant une tuyauterie munie d'une sortie de décharge, des moyens pour supporter chacune desdites vannes par rapport au distributeur précité dans une position proche de la tuyauterie de distribu- teur (60), des tuyaux pour raccorder chacune desdites vannes à un piquage (38-40) de tuyauterie du pressuriseur et à la tuyau- terie de distributeur (60), et des moyens (62-68) pour fixer le distributeur (60) précité h une paroi latérale de la cuve (10) du pressuriseur. 2. Agencement de support de vannes suivant la revendi- cation 1, caractérisé par le fait que le distributeur précité se présente sous la forme d'un anneau et que chacune desdites vannes (14-18, 32-36) est disposée essentiellement h l'intérieur de l'enveloppe périphérique du distributeur (60), le distribu- teur précité étant supporté par une pluralité de colonnes de support verticales (70) dont les parties inférieures sont fixées à la paroi latérale du pressuriseur et dont les parties supé- rieures sont fixées au distributeur (60), le distributeur pré- cité étant disposé au-dessus du fond supérieur du pressuriseur et des paires de jambes de force (74) s'étendant angulairement entre lesdites colonnes verticales (70) et le distributeur (60). 3. Agencement de support de vannes suivant la revendi- cation 2, caractérisé par le fait que les vannes de décharge comprennent une pluralité de vannes de sécurité (32-36) et une pluralité de vannes d'isolement et de décharge (14-18), et que des traverses (78) s'étendent entre les jambes de force adja- centes (72, 74), lesdites vannes de sécurité (32-36) étant supportées par lesdites traverses (78). 4. Agencement de support de vannes suivant la revendi- cation 3, caractérisé par le fait que lesdites vannes de dé- charge (14-18) sont supportées essentiellement directement sur la tuyauterie annulaire du distributeur (60). 5* Agencement de support de vannes suivant la revendi- cation 4, caractérisé par le fait que chacune desdites vannes est disposée essentiellement à l'intérieur de l'enveloppe périphérique définie par le distributeur (60), chacune des- dites vannes de décharge (14-18) et une vanne d'isolement associée (22-26) étant supportée essentiellement directement au-dessus de la tuyauterie annulaire du distributeur (60). 6* Agencement de support de vannes suivant l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé par le fait que le distributeur précité du type annulaire a sensiblement la forme d'un anneau carré et que chacune desdites vannes de sécurité (22-26) est disposée dans un espace situé à un angle du carré à l'intérieur de l'enveloppe du distributeur. 7. Agencement de support de vannes suivant l'une quelconque des revendications 1 k 6, caractérisé par le fait que les tuyaux de raccordement précités entre lesdites vannes et ledit distributeur sont disposés suivant un angle d'environ 450 par rapport à l'axe de la tuyauterie annulaire. 8. Agencement de support de vannes suivant l'une quelconque des revendications t k 7, caractérisé par le fait que des oreilles (47, 49) sont fixées k la paroi latérale du pressuriseur près du fond supérieur (53) du pressuriseur pour supporter lesdites colonnes de support (62, 64).