FR 2485730 A2 19811231 FR 8014339 A 19800627 La presente invention-est une addition se rattachant au Brevet d' invention qui fait 1' objet de la demande principale "Bépartiteur de Chaleur" numéro 80 06863 du-27 Mars 1980 et qui concernait un appareil servant à la détermination des charges de chauffage incombant à chaque usager d'une chaufferie collective. La demande principale se rapportait à un appareil individuel placé sur tous les radiateurs et caractérisé par l'utilisation d'un compteur de coulombs , d'une ouplusieursthermistances et d'un dispositif thermomécanique ou thermoélectrique arrêtant le comptage pour une température déterminée. Ce dispositif présentait l'inconvénient de devoir être placé sur tous les radiateurs d'un logement et impliquait de pénétrer dans les appartements pour pratiquer les prestations de relevés et d'entretien. Le répartiteur avec report àdistulce des mesures, qui demeure peu coûteux, remédie à cet inconvénient et va dans le sens des règLementations et arrêtés pour des matériels de cette nature. Le~répartiteur de chauffage utilise la mesure de la température de surface des émetteurs de chaleur auxquels il est associé. Cet appareil estime à partir de cette température et éventuellement la température ambiante la puissance thermique dissipée par les émetteurs et élabore-uie tenipérature représentative de l'énergie thermique ainsi fournie. Le présent répartiteur avec report à distance comporte - un compteur de coulombs - des circuits intégrés, des résistances et des condensateurs et des circuits intégrés capteurs de température qui assurent le fon ctionn ement aukelà d'une température prédéterminée, par exemple, la température minimum de fonctionnement des radiateurs. La figure 1 ci-après en précise le fonctionnement. Le compteur de coulombs ï basé sur les Lois delFaraday est constitué par un appareil suivant le principe de ltélectrolyse à électrodes solubles Dans cet appareil une colonne de mercure s'allongeproportionneilement et linéairement au produit du courant qui le traverse par le temps pendant lequel le courant circule. Le courant est fourni par une alimentation autonome ( ou une alirnen tation secteur) qui débite sur le circuit représenté sur la figure 1 Sur chaque radiateur, un dispositif à semi conducteur 7 mesure la température et délivre une tension proportionnelle à la valeur t de celle-ci au point de référence A.Le dispositif électronique 5 traite cette donnée et délivre au point de référence B une tension proportionnelle à t diminuée de la constante t o et toujours positive ou nulle V3 = K (t-to) etVB7O to étant déterminée pour assurer la non prise en compte par le système d1 échauffement du radiateur dû àdes causes externes ou correspondant à des cceE- ficients de rayonnement très faibles, K étant déterminée de manière à ce que la droite V3 = K (t - to) constitue dans la pratique une bonne approximation du rayonnement thermique du radio teur en fonction de sa température qui est de la forme P = Po ( t-to ) t étant la valeur de la température ambiante que l?on considérera comme égale à 19" et un cceffieientdont la valeur est de l'ordrede 1,3 (voir figure n0 2 ). VB constitue dans ces conditions une bonne représentation dela puissance dt émission du radiateur dans sa zone de température pratique d'utilisation. Le dispositif électronique 3 reçoit les tensions V = K (t -to ) en provenance de chacun des radiateurs d1 un logement et effectue leur somme après avoir multiplie chacun de ces signaux par un coefficient qui est proportionnel à la surface du radiateur considéré. Une tension continue proportionnelle à cette somme pondérée est délivrée au point référencé C, elle représente la valeur du rayonnement thermique instantané de l' ensemble de ltinstallation relative à ce logement. Cette tension appliquée au coulomètre 1 à travers la résistance 2 qui fixe le facteur d'échelle est intégrée dans le temps et entraine un déplacement de l'index du coulomètreproportionnel à l'émission totale de l'installation de chauffage depuis la dernière remise à zéro. Un dispositif anti-fraude est intégré au système. provoque en cas de coupure de la liaison entrele capteur de température 7 et le point A le remplacementdu signal du capteur 7 par la prise en compte par le dispositif de la tension d'alimentation - > V à travers la résistance 6 ce qui entraine 1' apparition d'un signal ATB très supérieur à la normale et une mesure par excès. Il provoque en cas de mise àla masse de la liaison entre le dispositif T et le pointu'ut quelconque radiateur la détection par le détecteur de niveau 4 associé aux diodes 8 de cette anomalie et l'apparition d'une tension positive au point référencé D normalement à un potentiel'nul. Cettetension,prise en compte par le dispositif 3 assure en C, la présence d'un potentiel qui provoque le déplacement du curseur du coulomêtre et une mesure finale par excès Le relevé de la quantité d'électricité ayant traversé le coulomètre sera fait en tirant avantage de la réversibilité de ce dispositif qui exige- pour sa remise à zéro exactement la même quantité d'électricité ( mais appliquée avec une polarité inverse ) que celle qui a été nécessaire pour au préalable déplacer l'index depuis le zéro. Pratiquement, ces divers éléments sont disposés de la manière sui vante Ies capteurs de température 7 avec leurs éléments de calibrage éventuels sont disposés sur les surfaces d'émission, Les autres éléments références 1, 2, 3, 4, 5, 6et8, sont disposés dans un coffret situé sur le palier des logements correspondants ou dans un io- cal- convenable. Les liaisons entre ce coffret et les capteurs de température sont réalisées par des cables bifilaires torsadés ou blindés (cabales télephoniques par exemple ) de connexions et de boites de dérivation convenables. Tous les capteurs de température sont- analogues et des dispositifs cor.venables pondèrent les tensions enfonction des surfaces d'émission des radiateurs, ainsi la chaleur émise pendant la saison de chauffage répond à l' allongement de la colonne de mercure du compteur de coulombs. - REVENDICATIONS Appareil servant à la détermination des charges de chauffage incombant à chaque usager d'une chaufferie collective, avec report à distance de la lecture des mesures. Cet appareil est caractérisé par l'utilisation simultanée d'un compteur de coulombs, relié à des circuits intégrés capteurs de température arrentant le comptage pour une température déterminée.