FR 2468811 A2 19810508 FR 7926686 A 19791026 La présente invention décrit de nouveaux robinets ou vannes démontables à distance. On a déjà décrit, par exemple dans le brevet français nO 1 507 204, des dispositifs permettant, d'une part la commande à distance d'une vanne pour fluides et, d'autre part, le démontage de cette vanne, afin de l'extraire - en vue de réparations par exemple d'une enceinte dans laquelle elle est disposée Le dispositif préconisé dans ledit brevet français 1 507 204 consiste à désaccoupler l'ensemble de la vanne d'avec les tuyauteries d'amenée et de départ du fluide, de façon à pouvoir sortir, hors de l'enceinte, la vanne dans son ensemble (corps, dispositif d'obturation...) Dans la demande de brevet 79 00097, il a été décrit un robinet à soupape ou piston pour liquide dangereux, dont le corps est soudé à demeure sur les tuyauteries et dont le dispositif d'obturation ainsi qu'une pièce intermédiaire, appelée précorps, sont démontables et/ou mis en place à distance. Cette limitation de la partie démontable-et extractible de l'enceinte - au précorps et au dispositif d'obturation permet notamment d'éliminer toute liaison par platines du robinet aux tuyauteries, permet de maintenir en place le corps de vanne soudé aux tuyauteries et permet de limiter la réparation à la partie défaillante - très généralement constituée par le dispositif d'obturation - de la vanne. I1 a été trouvé maintenant, et ceci constitue un complément à l'invention décrite dans le brevet français 79 00097, qu'il est possible d'utiliser le même principe de démontage des vannes ou robinets pour fluides dangereux dont la circulation est confinée dans une enceinte de protection biologique dans le cas de vannes (et robinets) dans lesquelles le déplacement de l'obturateur, par rapport au corps de robinet, s'effectue soit par rotation (vanne à boisseau ou à papillon), s-oit par la combinaison d'une rotation et d'une translation. Par ailleurs, il a été mis en évidence que, dans de nombreux cas pratiques, le dispositif de positionnement du corps de vanne par rapport à l'ouverture pratiquée dans l'enceinte est avantageusement constitué par un fourreau de positionnement qui est soudé au corps de vanne qui s insère dans ladite ouverture et repose sur un épaulement convenablement ménagé dans la paroi de ltenceinte. Ainsi, dans tous les cas, le corps du robinet (ou vanne) sera soudé a la tuyauterie dans laquelle devra circuler le fluide - liquide ou gaz - dangereux ; ce corps sera constitué par un siège de forme tronconique, à axe vertical évasé vers le haut et dont l'angle est supérieur à l'angle de coincement du clone. Ce corps sera positionné au-dessous de l'ouverture ménagée dans l'enceinte de protection et ce positionnement sera avantageusement obtenu, comme décrit ci-dessus, grâce à un fourreau entrant dans ladite ouverture et reposant sur un épaulement de cette ouverture. Le précorps aura également une surface externe tronconique, l'angle de ce cône étant égal à l'angle du siège du corps de vanne de manière à coopérer avec ledit siège. L'étanchéité entre le siège du corps de vanne et le précorps est assurée par des joints annulaires faisant partie du et démontable avec le preeorles. Les exemples non limitatifs ci-après illustrent l'invention ; les réalisations correspondant à ces exemples sont représentées sur les figures 1 et 2 qui correspondent respectivement à un robinet à soupape et à une vanne papillon. Sur ces figures, ont été représentés - en 1, le plafond de l'enceinte biologique dans laquelle se trouve situé le robinet (ou vanne) selon l'invention - en 2, le corps du robinet ; comme représente, le siège de ce corps de robinet est situé immédiatement au-dessous d'une ouverture ménagée dans le plafond de l'enceinte biologique ce corps de robinet est soudé aux tuyauteries 3 et 4 dans lesquelles circule le fluide - liquide ou gaz - dangereux ; ce corps présente un siège 5 tronconique d'axe- vertical ouvert vers le haut ; sur le corps de robinet, on a soudé un fourreau 6 destiné à positionner ce corps par rapport à l'ouverture ménagée dans le plafond de l'enceinte; pour réaliser ce positionnement, le fourreau 6 sera choisi de façon à pouvoir s'insérer dans ladite ouverture et présentera à sa partie supérieure une partie élargie qui viendra en appui sur un épaulement ménagé dans ladite ouverture ; le corps de robinet présentera à sa partie supérieure une surface de butée 7. - en 8, un précorps dont la partie inférieure externe est de forme tronconique convenable pour coopérer avec le tronc de c8ne du siège du corps du robinet ; cette partie inférieure du précorps est munie de joints 9 solidaires dudit précorps lors du démontage ; dans le cas d'une vanne papillon, l'un des joints 9 sera de préférence disposé autour des tuyauteries d'amenée et de départ du fluide et l'autre joint disposé autour dudit précorps par rapport à l'axe vertical de celui-ci ; à la partie supérieure de cette portée tronconique, le précorps comporte sur son pourtour une surface de butée 10 qui vient s'appuyer sur la surface de butée 7 du corps de robinet, tout en permettant aux joints 9 de réaliser l'étanchéité souhaitée - en 11, un obturateur soit du type tournant (papillon pour la figure 1), soit du type à translation (soupape pour la figure 2) ; l'obturateur est muni, à sa partie supérieure, d'une tige 12 permettant la commande dudit obturateur et étant prolongée jusque vers l'extérieur de l'enceinte par un prolongateur pouvant présenter des articulations - en 13, un bouchon pesant ayant en son axe un logement 14 et un passage 15 pour le prolongement de la tige de l'obtu- rateur ; ce bouchon obture l'ouverture pratiquée dans l'enceinte biologique avec l'aide de joints tels que 16 (joints coopérant soit avec l'enceinte elle-meme, soit avec le fourreau 6). - en 17, une entretoise présentant une surface extérieure 18 ayant la forme d'une calotte sphérique qui coopère avec une surface sphérique correspondante ménagée dans la partie basse du bouchon 13 (autour de la partie inférieure du logement central 14); cette calotte sphérique permet au bouchon d'assurer une pression convenable sur le précorps et ceci même si l'axe dudit bouchon n'est pas dans le prolongement exact de l'axe du corps ou du précorps. On notera enfin l'existence - d'une part, partout où cela sera nécessaire, de joints et de presse-étoupe permettant d'assurer les étanchéités nécessaires - d'autre part, de canaux permettant d'évacuer si nécessaire les fuites éventuelles et les égouttures qui peuvent se produire soit au cours du fonctionnement, soit au cours du démontage du précorps. R E V E N D I C A T I O N S REVENDICATIONS 1. Nouveaux robinets démontables a distance comportant, comme revendiqué dans la demande de brevet 79 00097, - un corps de robinet soudé a la tuyauterie dans laquelle circule un fluide - liquide ou gaz - dangereux, présentant un siege de forme tronconique d'axe vertical, évasé vers le haut et disposé immédiatement au-dessous d'une ouverture ménagée dans une enceinte biologique, des moyens pour positionner exactement ledit corps par rapport à ladite ouverture - un précorps présentant une partie inférieure externe de forme tronconique s'adaptant sur ledit siège et munie de joints au sommet de laquelle se trouve une surface de butée s'appuyant sur une face supérieure de butée ménagée sur ledit corps de robinet - un obturateur dont les mouvements peuvent être contrôlés par une tige éventuellement pourvue d'un prolongateur permettant ledit contrôle à partir de l'extérieur de l'enceinte - et un bouchon pesant comportant autour de son axe un logement et un passage pour ladite tige ou ledit prolongateur, ledit bouchon obstruant ltouverture pratiquée dans la paroi de l'enceinte biologique et rendue solidaire du précorps par l'intermédiaire d'une entretoise présentant une surface supérieure en forme de calotte sphérique, surface sur laquelle appuie la surface également sphérique de la face inférieure dudit bouchon lesdits robinets étant caractérisés en ce que ledit obturateur se déplace, par rapport audit corps de robinet, par translation (robinet à soupape ou a piston), par rotation (robinet à boisseau ou a papillon) ou par la combinaison d'une translation et d'une rotation. 2. Nouveaux robinets selon la revendication 1, caractérisés en ce que le positionnement du précorps par rapport à l'ouverture de l'enceinte biologique est réalisé à l'aide d'un fourreau soudé audit précorps, entrant dans ladite ouverture et s'appuyant sa partie supérieure sur un épaulement ménagé dans ladite ouverture.