FR 2016903 A1 19700515 FR 6927451 A 19690808 69 27451 1 2016903 La présente Invention se rapporte aux installations de commande de la transmission et de la distribution du courant électrique, et plus particulièrement aux installations de commande des sous-stations électriques. 5 Dans la transmission et la distribution de la puissance électrique engendrée, une sous-station constitue le point où s'exécutent la commutation de la puissance, la division de tension et d'intensité, et d'autres fonctions. Typiquement, une ou plusieurs lignes de transmission à haute tension associées à uns 10 ou plusieurs centrales génératrices peuvent être couplées à une jsous-station de tranaaission» et ensuite un certain nombre de lignes de transmission secondaires â tension réduite peuvent être connectées à des sous-stations respectives de distribution. Des canalisations de distribution à tension encore plus réduite 15 peuvent être connectées entre chaque sous- station de distribution et les sous-stations de niveau inférieur telles que les sous-stations industrielles, ou celles que l'on appelle quelquefois sous-stations résidentielles * lies charges électriqtes du réseau sont alimentées par les sous-stations de niveau in-20 férieur. four le fonctionnement d'un réseau de transmission et de distribution, il importe au plus haut point que le réseau offre toute sécurité, c'est-à-dire qu'il fournisse la puissance de façon sûre et continue sans perturbations* En outre, 25 il est désirable que la puissance soit fournie de façon sûre aux usagers du réseau, avec une économie de transfert élevée ou optimale aux fréquence et tension caractéristiques. A cette fin, un certain degré de commande manuelle ou automatique est en général appliquée sur les niveaux de génération de puissance, 30 les tensions et facteurs de puissance de transmission et de distribution, la fréquence du réseau, la commutation des lignes de puissance, le maintien de la charge etc... lia protection du réseau et de son appareillage contre les surpassements de tension et d'intensité est habituellement assurée au moyen d'un 35 dispositif de relais de protection avec disjoncteurs et autres appareils. è9 27451 2 îèl690J Baas de nombreux eas» des dispositif logiques câblés ont été utilisés pour assurer 1® foaotioa.,omerr" saperaisé ou contrôlé des sous-stations électriques, confei isaat à la réalisation des bat© de foneti Plus psrtîculièr «sasa t, 1® manque de souplesse et au-1P tees car&stéristiques des dispositifs logiques câblés de com-aead© à@g eaus-stationa ont limité la portée, le rendement et l'éeoaosi© dent peut êt^e pourvsa la commande de sous-station. Sypiquonent, las dispositifs câblés utilisent des relais logiques et autre® ecnmutateurs logiques ciai présentent des inconvénients 20 tais que : t) - limitations dans l'acquisition de données et la possibilité d® traitement de esUss-ci# du fait que les dépenses par fonctions deviennent excessives auz, niveaux plus élevés de oompl®^»té ân réseau ? 25 E) - la réalieatieffl aéeeaîqîie du dispositif logique rend a a BsdLifioatioa aoûteus© et peu pratique j 5) - la sécurité et le fonctionnement du réseau sont préjsâisiâMeiBg&t affectés car la défaillance d'un composant est détectée seulement durant me vérification d'entretien, ou 30 qtïasi 1® eospos&at est supposé réagir et ne le fait pas ; " 4) - 11 est SAffislX® cm Impossible de réaliser la nortsaUsatioa ésonC'Bâg.aa des dispositifs logiques à l'usage du bloc de dispositif de commande d® sous-station de production ; 5) " 1 'enregistrem^t d© données inutilisables est 35 excessif i 6) - un temps excessif et une sécurité diminuée du réseau sont impliqués par le traitement.? l'interprétation et l'analyse des données de bandes si de graphiques circulaires BAD ORIGNAL 69 2745! 3 2016903 et autres données qui peuvent se rapporter à relativement peu de variables nais dont la quantité est relativement grande en raison de la possibilité limitée de traitement du dispositif de commande de sous-station ; 5 7) - la sécurité et le fonctionnement du réseau sont préjudiciablement affectés par l'inconstance du jugements l'opérateur impliquée dans de nombreuses décisions relatives à la commande de la sous-station ; 8) - le degré «aqtf&L le fonctionnement de la sous-10 station peut être soumis à la commande coordonnée est limité en raison de l'acquisition limitée de données et de la possibilité de traitement ; 9) - le degré auquel les données de champ de réseau telles que les pertes de lignes et les niveaux de fonctionnels ment des générateurs peuvent être communiquées sur de longues distances au dispatch économique ou autres calculatrices de supervision ou de commande de la centrale en vue du meilleur fonctionnement du réseau de puissance, est limité en raison des dépenses ainsi que de l'acquisition des données et de la possi-20 bilité limitées de leur traitement, dans le réseau dans son ensemble aussi bien que spécifiquement au niveau de la sous--station. } et tO) - l'efficacité, la précision et la rapidité de commande du fonctionnement de la sous-station pour la réalisa-25 tion des buts du réseau de puissance sont limitées en raison des caractéristiques de limitation du dispositif logique câblé, y compris les possibilités limitées de traitement de données et de commande. Un document intitulé "Applications des Calculatrices 30 dans les Sous-Stations à Très Haute Tension", présenté par J.C. Coulter et J.C. Russel à l'assemblée de l'Association Electrique de la Côte du Pacifique, le 9 mars 1967, décrit la manière dont une calculatrice numérique installée à une sous-station électrique supprime certains de ces inconvénients de la technique anté-35 rieure en ce qui concerne le contrôle et la supervision. Une certaine description générale de l'usage généralisé, dans les réseaux de puissance, de calculatrices numériques est également présentée dans le Volume 2 et d'autres parties du Rapport de la 69 27451 4 2016903 Commission Electrique Fédérale, sous le titre ^Prévention des Pannes de Courant" et publiée en Juin et 1967. Plus particulièrement, les insuf£Lf.t©.,ï©0 comportement de la technique antérieure relative à la nomMQâ.e des sous-5 stations existent en ce qui concerna Xsg variables contrôlées et les actions de commande comprenant la tension, la réactance, la distribution de charge et le maintins, de charge. Pour effectuer la commande de tension par le fonctionnement des transformateurs à commutation de prises aux sous-stations de transmission 10 ou autres points du réseau, il était habituel d'utiliser soit la commande de position de prises par l'opérateur, soit la commande de position de prises par réaction automatique. Bans ces deux solutions, une tension de point de réglage de sous-station est préalablement déterminée et la disposition des prises est effec-15 tuée de manière à satisfaire à cette tension de point de réglage. En général, on fait une tentative d'évaluation de la tension de point de réglage de manière à fournir aux usagers le courant sous une tension spécifiée aux conditions existantes de charge du réseau. 20 Les charges du réseau ayant tendance à présenter une périodicité quotidienne, on utilise souvent les courbes quotidiennes de tension de point de réglage de sous-station, en particulier aux niveaux de sous-station de transmission, pour effectuer les modifications anticipées de tension de point de réglage 25 et réaliser ainsi une assistance anticipée à la commande de tension fournie à l'usager. La courbe quotidienne de tension de point de réglage peut être appliquée par l'opérateur de la sous-station, ou elle peut être emmagasinée sous la forme d'un programme fixe dans un dispositif à mouvement d'horlogerie qui en-30 gendre la tension de point de réglage en fonction du temps. On a constaté deB défectuosités de commande de tension en ce qui concerne le temps et la précision, lorsque les opérateurs établissent des courbes de tension de point de réglage de sous-station car, au mieux, cette commande est seulement 35 basée sur des facteurs généraux d'expérience. Ce genre de commande, normalement, facilite donc la régulation de la tension fournie aux usagers d'une façon grossière. Les dispositifs de programme à mouvement d'horlogerie appliquent des courbes de 69 27451 5 2016903 tension de point de réglage de sous-station conformes à un programme fixe et par suite manquent de la souplesse nécessaire pour une commande de tension plus précise, plus rapide, plus asservie, et un fonctionnement plus sûr du réeaau® In tout cas, 5 l'usage des courbes de tension de sous-station et similaire, par lui-môme, a présenté des inconvénients du fait q«© fies écarts d© tension d'alimentation de réseau doivent se produire avant que ne s'effectue la correction du point de réglage d® tension lorscpQ l'erreur du réseau est dâ à une erreur du point de réglage d® tea~ 10 sion. Un autre problème posé par la commande de tension fie la technique antérieure provient du fait que les techniques de commande de tension sont en général appliquées indépendasament des autres commandes de réseau, mime salgré l'interaction, existant 15 entre ces commandes. Par suit©, l'action de crawd© peut donc décaler la tension dans un sens pendant le décalage d© celle-ci dans le mène sens ou en sens opposé effectué pas5 quelque autre action de commande, telle que la laodifîcation d'ime réactance effectuée pour la commande du facteur de puissance, ou une commu-20 tation de charge effectuée pour la commande da séeiaeité du réseau, ou la commande des facteurs économiques de transmission. Cette interaction des commandes peut provoquer un dépassement de correction lorsque l'action des commandes s'ajoute, ou con-chire à une commande inefficace lorsque ces actions se trouvent 25 «i conflit. Bien que l'opérateur de sous-station ait une certaine influence de coordination générale sur ces fonctionnements antagonistes, la technique antérieure en général n'a pas la possibilité de commande automatique nécessaire pour une commande de tension de sous-station plus coordonnée permettant un fonction-50 nement plus précis, plus rapide, plus sûr, et plus économique du réseau. la technique antérieure a également été insuffisante dans le domaine de la commande de réactance, elle-même. Sn général, dans une tentative pour réduire au minimum la, réactive volt-35 -ampères pour l'économie de transmission de puissance, il est typique de connecter une capacitance en shunt à la sous-station et/ou aux pointB distribués de lignes, lorsque la tension commandée est faible, et de déconnecter la capacitance en shunt aux mômes points lorsque la tension commandée est élevée. Cette 69 27451 6 2016903 eoffiffiatatios d® la capacitance 0a shunt peut êtes effectuée par un opér-aiets3 m. s» mym d'un dispositif aatog-atS.':^" â 5 àlv©2?s lieiss d© ï-êpas?t±ti©n d® c&paoS,-^ z.11 !2ive&a de distribution Qt dsas certains cas aux nlveaaas plm c^vs de réseau de trans-mission de £gs?q@* ïïn disjoncteur ©a aa**-:v3 dispositif interrupteur ©s^ utilisé peur mettre en circuit loi aloos ou bancs de capacités su aMmi -.as divises- position-; » 10 T£i® oapaeitaiieô ea série peuft de même être connectée ou dé- - connectée des lisses de distrib&'ël&n» de transmission secondaire eu de ti-aasississîsa pour la coasasad© du facteur de puissance, la ifispacitsae® séri© p©u:fe aossi êta?e utilisée pour commander la limite âo stabilité de puissance d'une longue ligne de transmission, 1g a®est«=&-dir© 1s point auquel lfiastaMlité d© transmission ou l3aeyachsûaisati©a de ®haa?g® se produit dans la ligne, suivant "la détejsiaatâea es relation âasnsra® par la quantité effective de réaetssc© iat'œstiv© aérie• la capacitance série de lignes peut également êts?© esasaadé© pour neutraliser la réactance induetive 20 4®s lignes d© t^sasiaiseioa en parallèle afin de pexmettre une dîvisiea êemiossique de la puissance transmise entre les lignes en ps^ellèl® m pregertioa. lavers© des résistances de lignes au lieu de l8ia E© s^@9 la réactance indmctiv® shunt répartie de sous- 23 station -et/m d© Mgrses est typiq&gsaeat utilisé© pour neutraliser la réactane© oesaeitive telle que celle due à la capacitance de lignes longîiâs a» niveau, d© la transmission et parfois à celui d© la traasaiggies eseeEdsâre. I® slîai'g-s nette se. niveau de distribution ®®t habitusllcaent inductlv® on raison de l'œag© étendu des 30 motem?® et appareils aac3>©guea, et la compensation de réactance nécessaire au niveau ûo distribution ©st par suit® habituellement capacitive® Plue en détails, les agencement,»» d© la technique antérieure ®a ce qui concerne la commande de cosautation de capacités et 35 d'inductances par réactance présentent des insuffisances à divers égards, y compris la souplesse, la précision, la rapidité, l'économie de fonctionnement et la c&ssi&Ms de coordination ainsi que la sécurité du réseau, la eommaMe à réactance par l'opérateur, assure, au mieux, une précision seulement approximative aux BAD ORIGNAL 69 27451 7 2016903 fins de commande du facteur de puissance» et autre réactance. La commutation d'Inductances et de capacités par des commandes automatiques répondant à la tension est limitée par la construction mécanique de la commande» laquelle typiquement manque trop 5 de souplesse pour faire varier leejquantités de réactance pouvant être requises pour la correction du facteur de puissance dans des conditions variant extrêmement. Par exemple, les prix de l'appareillage limitent typiquement le nombre de niveaux de tension auxquels les incréments de capacitance sont commutés en circuit et 10 hors circuit par rapport aux lignes. Selon un autre exemple, les prix de l'appareillage logique limitent aussi le degré auquel les actions de commande peut être rendu applicable aux points répartis de commande de réactance en réponse aux données détectées en un ou plusieurs points. Selon encore un autre exemple, 15 la commande de réactance à réponse fixe ou relativement fixe peut connecter la capacitance dans une ligne quand la tension de ligne s'abaisse à î^. Si la chute de tension de ligne à Vj est due à l'augmentation de l'angle de phase entre la tension et l'Intensité de ligne, il en résultera une correction appréciable 20 du facteur de puissance si les calculs d'établissement du réseau étaient sensiblement corrects. (Toutefois, si la chute de tension à Vj est due à une chute de tension se situant en un point du réseau en amont, par exemple sur une ligne de transmission, l'action de commutation de capacités ne peut être garantie. 25 Les deux derniers cas démontrent aussi l'absence de possi bilité de coordination de commande de la technique antérieure* Plus généralement, des actions différentes de commande de réactance peuvent être requises dans différentes circonstances du réseau, même si une ou plusieurs conditions particulières détec-30 tées sont identiques dans les différentes circonstances. Ainsi, une commande de tension de réseau ou commande de sécurité peut suggérer un type de commande de réactance alors que les données de tension détectées ou le jugement de l'opérateur peuvent suggérer l'opposé ou un degré différent de la même commande de réac-35 tance. Les agencements connus de la technique antérieure ne comportent pas de dispositions pour la constatation particulière, ni pour la résolution opportune de ces demandes contrariées ou différentes du réseau. D'autres exemples de problèmes de réseau pour lesquels aucune commande coordonnée n'est assurée, ont trait à 69 27451 8 2016903 l'interaction variable de la charge avec lec n^vsaux de tension de lignes, et par sait® avec l®s beaoiag »?•. l'inter action des changements de capacitance série eff m vue de la lisait© d® stabilité ds puissaae®, «j» !■:. aco&omiqu® de 5 transmission av©e la coasmand® de faov =«• ûs piissance, stc. L'iiïsiSÊf isaae© provisat égalaient - fia -V« ni® les actioas de goisffiaM® de réGiotaaes doivent attendre- ' ;iaa de charge, les pratiques d© la techniqu® antérieure impliquât en général la commande de oomsmtstioa pas? l'opérateur ©t peut-être de façon limitée, dans certains om9 la aossBanâ® automatique de disjoîiotsurs ©t de sec-tloansurs situés Asas iss pas?©o*jrs par lesquels la puis sono® doit 15 être tresss&ss h -asa charges= B©s changements de circuits d® passage du coiorant psuvent fètr® rendus désirables ou nécessaires par les iaeidsnts d© résQau;- tels cjti® passes d'appareillagea par le plan d'entretie»;? par l'économie d® transmission, on par d'autres fact©ii?3o ïïn iaooMfcfciifat d© la toeimiçjus elsjjgiqy® dî> eeessM© de distribution réside dans 1® fait eras 1s ^smutation d© parsears co produit %piqw.sa®iïfe ©a l'©oeva=reas© *'«a incidm:"î £Msp ©M arasent d'autres considérations* Isa» «sœ^C,©? «a tsa^£e3*Ea1?©t23? de sous-s^ati^i psiïfe atteisâr® sa limite prédétessiaé® &© surcharge 25 ©» d'élé'v-atioa. d® température, et m âig;}©nûti;T;r s© âéelssieii® autoffiatiq?iQa@at pour ouvrir 1® parcours desservi par e© trans-format@ur9 œfâs d-s couper la charge en aval, au aoine temporairement 9 Xsétablissement d'un aufers parcours d'aliaeat&tioa. Bans oortalagj osas, l©g circonstances peuvent £tr® telles que la 50 surcharge du transformateur ait le degré et le caractère voulus poiïr qu« la conduits das opérations trouve préférable cl© laisser 1© transformateur sabir l'effet de raccourcissement ds durée impliqué par la surcharge, plutôt que de couper la charge en raison de sa priorité §ad original. 69 27451 9 2016903 Un autre aspect du même problème est que la question de la mise hors de fonctionnement d'un parcours de circuit du ait de la surcharge d'un transformateur ou autre appareillage dépend en outre en partie de la disponibilité d*autres gas?co®?a pour alimen-5 ter la charge affectée par le parcours à éliminer. Sa déteradas-tion de l'opérateur en ce oui concerne ©stte question-peut ou non être précise et opportune, ®t peut causer un© sureîias'g© sur a» parcours en parallèle si 1© psemie? est supprimé, ©t ainsi exige? en définitive également la sapp^ras-sioa du pareot:s?a ©a. "paraïlèl© „ 10 ou bien la détermination d© l'opératouv petit a® pas parfit ©s» âD®a parcours en parallèle relativement pou chargé, ©t m pas éliroiae:-? le premier. La sécurité du réseau ainei au© la rapidité et la précision de l1 opérâtioa ont donc été aiasi préj^iLieiaKiamant sff©citées par le manque de possibilité ©t cl© so&çpless® â© la eomEaaâ© 15 de la technique antérieure ai e@ qui concerne la répss?t&tioa àse charges. En ce qui concerne l'éocnomie do la protection ®t de la transmission de 1* énergie élsctrierass., 2a teshaifs® antérieure utilise typiquement une station @@ntral@ d'expédition éoonoaiqus 20 à laquelle on essaie de satisfeîs5® s la âeEaœâ© Se ohss?ge aux fréquence et tension nominales» par âes affeots.13.oas économiques pour s (1) la production de courant aax diverses statioa© génératrices de réseau, 25 (2) l'échange de coursât entre les réseaux voisins9 ©t (3) la distribution du courant dans le réseauQ Toutefois, le degré auquel la station centrale peut spécifier et commander la répartition éconos&qu© de courant dans le réseau est limité par 2a possibilité d© relèvement de données et d© eommaaie 30 à distance de la station eont-raie» mime; lorsque cette station comprend une calculatrice mumér-ioas dAsne capacité appréciable:» De plus, en raison de ces limitations j, X*appareillage de eomimta-tion aux niveaux inférieurs de distribution d© courant du réseau n'est en général pas équipé de ssEEsades destinées aux fonctionne-35 ments économiques. Au contraires: l'appareillage de commutation est normalement agencé seulement de manière à répondre à la commande de l'opérateur et au relais de protection ou signaux similaires assurant la protection de l'appareillage, et analogues. 69 27451 10 2016903 las? suite a© la eapaeité de ooEHBaad© limité® de distribution de ©lïÊ3?gOp Xgs 2?is©aïs£ d® di®*ïdbu&iea. de •.ywe-M'j &e la technique antérieure étaient limités sa ee qraî ce&cu GG 2. économie de âir0âly&'fei@ïi SE 3 "Se-g taâïïïicpsc omirnss âa eess:: -i-- it s^sleaeîit pas? usa limitée de coordi- €© pêegs3c I-£3? stsite» las a©tia- ■ commande de réparti-".t(m ûo eâa>/£s gc&vsst effeetas^ mit uion de sommande 4e te&-£i®g clo 2tJgg'""3îg0 ©ti do seâsLtàea •'•• iîiarge, g»se cette action «f* -'M FQs ssplitîîi® soit nésesccâapQ gu nsa, et Tioe-Tersa» la pra-•ïîy®s d© la -d©eïî£lçps aatérl®^:ï-3 tâgsrè peu compte,, ou sans objestiçi^ésj âQ lGle©i;©ffi£s de aist^Lbatioa m exécutant les Lietionm S® sasssi® rtaeMesa-iîiï r®«piges de répartition de charges» gg les ùûtiçss êg 6hh5aâ© ûo ds réactance ©t autres* s? -3- sêaâsm,9 o°œ1j 3® Jîzg®scE% S® 3,°©pâir-ateur qui effectue tout® •3©9rdis£:M©a pea^aat as@tâs5erjs âaas !©$ réseaux dont le fonction» asacsfe est gfefeslc!E«c& iaâtSpsaiaa'?^ là, commande de tension» de E'iSastGa©®^ d© dist-sibatien ©t de sais/dien de - charge. ïaa? suite» le ssqgortssîatj, 1g rsa&eaieiï'S et la sécurité du réseeu sont res-.-13 ••:^3toSs» Eg eaà «sa-sess© la ssEaaïiio fie maintien âe charge» c*estaita?G- la oses-soie &» s«*par© So ehssg*, la solation la, plus coi&-nœiG 2g»1±gi=g la d© $is2?g©s ôesas&dée par relais automa- maa© egagsg w\ frsgœae fiz© âe parité au iassant du développe-G ': si?E,t gg âfcâzG;G'5i©E ûg £3?é#pGîi,GG dais lo sésGax.î l«a coupure de gto»go pesk êteg sggîeL©© ©a ©as do atE?eharg® do la station géné-5?a-t?ssLGG G" 3g cpr-araîllage d© trœasaission. ls©îiG &x> &â- "-fficiiltés « BAD ORIGIWM* 69 27451 11 2016903 nécessaire pour assurer une grande souplesse de déteimination des programmes de priorité de maintien de charges selon la modification des circonstances du réseau. Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, le manque d© coordination an-5 tre les actions de coneand® de tension, de réactanco ©t de distribution, et l'action de maintien de eliarges a m. jsohe1 r-ésuXisat de restreindre 1s comportement » 1© l'andeaent ©t la, séeroité du réseau. Par exemple, sae a-s'Mea demandés de eoupjz'Q &@ charge goai parfaitement être pssr- *m© nowraXls a?épssrèitâ©a dos ofcas?-g:oa 10 pouvant ou non être compatible avee d© £,épsE,titi@a Selon an autre exemple, ïsà© astiç®- ûq ommss&Q d© tsssioa au niveau de la sous-station fi© $ï?E3eslss£?B M@s déeleeekos? une action de cûnaaaM^ fia d© ©% &.fmm l*@3jbm*jS&ecAv,Qs pourrait permettre d'écrit©:? cotto ae-paro ds elîasgs eamiagésio 15 Dans les susdits cas 0$ autress le; cœai® d© 3b ^s^hsigo® térieure ne possédait pas la p$eg£M2±&! d© feia-ais dos répoasos contrôlées comme solutions d©® probUasa fi© e©@srâ.lss,tî©a de réseau* l'état de la teeMiqu© sâEsi projeté set m- âïïû.& Selon ses prinoipss géa&CÀaîs, la ps'éseat© ia^oation offre un dispositif de cossaaads et tai pi-seédé d® ooMuit© d© sous-station 25 qui assurent la commande ds conditions prédétaïElscf©® d© ^gdsssxu comprenant la tension# la rdastsace, la répartition fi© charge, et le maintien de cha^gs, aire© mm ©apsoité perfoctiomé© d© commande de coordination ainsi qji'TOo sée-m'ité* ta. eosaporternit, t®. rendement et une économie pcfffGstioaaés du péaseasa® D® préféi'enee, 30 le dispositif de commpiid® oompz-mû. 'aa© oslotïlatrie® numérique avec indicateurs et détecteurs de ©-'-aflitiens de circuit ©t d'appareillage prédéterminés couplés à son satré®, et des comnandes d8 appareillages prédéterminés couplées à sa sortie. Un dispositif de programmation fait fonctionner la calcula-35 trice de manière qu'elle réponde aux entrées qui lui sont appliquées par les indicateurs et les détecteurs et à appliquer la commande de sortie résultante aux fonctiozmements du réseau perfectionné* L'exécution des programmes de réseau de la calculatrice assure aussi d1 autres opérations comprenant de préférence^, BAD ORIGINAL 69 27451 12 2016903 1*analyse des post-perturbations, le relèvement C-.n données, et leur traitement pour les opérations d© ggel.- „:ào la station centrale, l'inscription et/ou l'annonce des -l©r?-y®s vlriodiques et de demandec 1® contrôle des donnée;:1p. jign ^.îaa^ion. d*alerte, 5 et 1© caloul des aégawatt-heures. i'iavmtioa a principalement potr-: ot d%pporter un dispositif de oora&s&do d® sous-station élecr-" epe et un procédé de conduit® de eell©*=®±9 permettant «me s?sl3//.î;-atioa de la eéetarité du réseau, déteins.aant la transmission 4* la distribution du, courant 10 en ■mm d'«ne économie perfectionnée : déterminant la tension en divers points du réseau d'une manier® perfectionnée assurant une commande perfectionnée de maintien de charge, déterminant la réactance en divers points dm réseau et à différentes fias, déterminant les opérations de 1'appareillage de commutation en 15 vue dsune eomîBaads perfectiofiaie do distribution, utilisant les principes d'avance d'alimentation et de commande anticipée de manière plus étendue qu5 ratérieurement, utilisant une commande sur lignes à calculatrice numérique pour accroître les possibilités et la coordination de la pommard.e, par ailleurs impossibles à réa-20 User avec les techniques classiques de commande par l'opérateur, par les prograinmeots^ixôs à mouvement d'horlogerie et les dispositifs logiques câblés. L'invention et sa mise en oeuvre rassortiront, mieux de la description qui va suivre en référence aux dessins annexés, sur 25 lesquels s - la fig. 1 est un schéma d'une partie d'un réseau classique de transmission et de distribution de courant électrique ; - la fig® 2 est un schéma plus spécifique d'une sous-station de transmission incorporée au réseau de la fig. 1, et conduite 30 selon les principes de l'invention ; - la fig. 3 ©st un schéma d'un dispositif de commande de sous-station à calculatrice numérique, agencée pour faire fonctionner la sous-station de la fig* 2 selon les principes de l'invention ; 35 - la fig. 4 est un organigramme représentant les parties les plus significatives d'un programme de commande de tension dans une programmation destinée au fonctionnement de l'installation de calculatrice de la fig. 3 selon les principes de l'invention ; -■Jf 1ÀD ORK31WAL —- 69 27451 13 2016903 - la fig. 5 est un organigramme d'un programme de commande de réactance incorporé à l'installation de programmation j - la fig. 6 est est mx organigramme du programme d® commande de répartition ds charge incorporé dans la programmation % 5 - la fig* 7 est im organigramme d'un progressa de commasd© de maintien de charge âacc-rpo2?é à la programmation' s - la fig. 8 est un 02?g?sa£^s?s3a!a© d'm pragrass© &© cossue de d'un dis.lonotsur de protootî ois.' âasœporc à la progîîaMaatioa. g ©$- - la fig® 9 est vs: oj^anigsiaEEa© â"®:« $x>Gg£wm d© détos-ti-10 nation des si^gawatt^iiersas &&$sr$oré dsas la grsgFasaSâtioao PIcïs paartioulièrsmevîtj la 1 ro®p2?ês©at0 vsl réseau. 1G d?» transmission, et distribution de em&m% él®Gte£cm95 @si t3?@aea@t la force électrique pœ nao «m plcsioia?® statioass génératrices 12 à des «gageas de>is tout® la mm d©ss©3?=> 15 v±e* Le résea» 10 peut fa-fe-9 z>~*y''?2*0 3*®» général étGsân (non représenté) dga-s loqiKJ. la pmsœaaeç ©st 3eMsïg Pour trarisffiett^e Xe hissai pas* la statioa g^aéaya- 20 fri.ee 12, 2b r4ser.ii 10 çsp-:' ra oosr-feSss. aosk1© d® lignes d© trang»isei$«i telles «j.rs le# tï-î-ie &r-diîrs*S0Ec foacfci®sjBas% pas* exe>mple sous 500 k% ilnsri »$&.? ^opïéffîsts dgas '1© ©as a© la 2&gpas de transE^e^io*!. Tj19 2,c eteisss à *gso teïÀsioa réduait© telle «ne 11? IsT ®e. âss ?>$£2,'dc ds 'tessisEig35,90, @©©@ëf= 25 daijfe situés le long £-?« lignes d® ts«?âssàgi ot @fe s© tsraîrresro les eons-st^tions de 14» ?69 ©t©c Soes s9iM=©tat±©Es de transmission 14 et 16 seul; représentées poas? la liga® â© transmission 1-1 « Le sehtiao ïç tysiesissies? do la fore© aea sous- 30 -stations peut rfr^ieî- d9im réseau à l'ratroo Dm& 1® réseau 10 pas? exemple» les l^nes de vy^-îesîfc ~i et 2*2 £®mmt vm> tMiqag boucle are© lee »o«*-T4^tic?3e. st 16S d© sort® çpa la fore© être transndee ar?^ i&: l€0 aêias lorsqus quel que seg&ent de S'en de?, d© vscssmissioa est 35 temporairement isr^ére-^tc De ehe^-e seug-gtatie:^ do trasasesissioa,? des eaaalisations d© transmission secondaire FI h SW transmettent la force sous tension réduite à des points déterminés de distribution où. se situent les sous-stations de distribution,, Daim le présent cas, BAD ORIGINAL îg Ml o •sO CD > O o 3? o z 1 * P" S R ®> d- p H •J ';J S ;>'j : i ■* $ S & .13 t- £ if, I s:.' I g r;=j ■3 o & O lU t-" O.'i r: t * r% C>| t:-; ? I 1 I OJ *û s S- o & ';! £:- -■> ■-.'J C e«' P> S? J A fe ■s *tv> f:, K-j e-r, H CJ po •. l' 1.' ; y iï; (':■ c?> Q s. Pl' 0 & 10 V £J Il li i h s' fi 0 !" n ?«5 v...' frf % i H) S '7 :' Ê 1 S fh © £2j f Cth t.; £ k '! h I t--î f: % o Q t ' c» R & H :è K> en K? CD O ~o o co 69 27451 15 2016903 représentée) est couplée ai» calculatrices de sous-stations de réseau pour assurer la cenduite économique et autres commandes de supervision des opérations de sous-stations» et en outre pour assurer le relèvement de données de sous-statioas et leur traite-5 ment pour communication à la station centrale. Si @n le désire, des couplages de données (non représentées) peuvsnt aussi être assurée -avec les sous-stations collatérales et dsorâr© inférieur lorsque l'exploitation et la commande du réseau en osée la nécessité. l'utilisation de calctslatrices de sous-stations reM plus 10 facile l'usage d'une calculatrice de commande centralisé© de ré=> seau en agissant à la façon d'un entonnoir , pour séduire les communications de données et las conditions .requisss d© câblage pour le processus de relèvement de dosaéâs et l©s instructions de commande de distribution-, D'autrss avantages gêméreiwc sont 15 également réalisés par l'usage d'an© calculatrice aisésique de commande aux sous-stations, selon les considératioas exposées dans la précédente description» lies deux lignes de transmission d3entrée r-aeaordées à la sous-station 16 sont respectivement connectées aux transformateurs 20 abaisseurs de tension 32 et 34 pourvus de commutateurs de prises à moteur, correspondants, 36 et 38, qui déterminent sous la commande de la calculatrice le niveau de tension des enroulements secondaires des transformateurs. les lignes principales de transmission L1 et L2 sont également couplées mutuellement sous la 25 commande de la calculatrice, au moyen d'un disjoncteur de liaison 40 et des sectionneurs 42, 44 d'isolement du disjoncteur, actionnés par la calculatrice. Des disjoncteurs 46 et 48 fonctionnent sous commande de la calculatrice, entre les secondaires de transformateurs et la canalisation-omnibus 50. Les disjoncteurs 30 40, 46 et 48 ainsi que ceux d'autres sous -stations et de réseaux sont dans le présent cas de préférence également soumis à une commande d'outrepassement par un dispositif classique de relais de protection. Des parties distinctes 52 et 54 de la canalisation omnibus 35 50 sont respectivement alimentées par les sorties des transformateurs 32 et 34, et sont en outre mutuellement couplées sous com-mande de la calculatrice par l'intermédiaire d'un disjoncteur de liaison omnibus 56 et des sectionneurs 58, 60 d'isolement de disjoncteur. Normalement, les parties 52, 54 de ligne omnibus ne 69 27451 16 2016903 devraient être connectées mutuellement que Xorrque l'un des transformateurs 32 ou 34 ne fournit plus pfcsasace® Des sectionneurs (non représentés) autres que les seo&3»ïi'pH?s 42, 44, 58 et 60 peuvent être associés aux autres ^lémusAts â8appareillage 5 de sous-station tels que d'autres dle;Jw£.3t©iirs, bancs de capacités, etc., pour isolement commandé pas? easulatrice et autres fins. Des canalisations de transmission secondaire sont connectées à la canalisation omnibus 50 pour transmettre la puissance aux 10 sous-stations de distribution. Un disjoncteur de canalisation commandé par la calculatrice est connecté dans chaque canalisation de transmission secondaire ainsi qu'indiqué par les références 62, 64, 66 et 68, dans les quatre canalisations de transmission secondaire représentées F1- 16 à F4-16. 15 lia compensation de circuit est assurée par la commutation commandée par calculatrice de capacités et de réactances induc-tives en vue de la commande de la tension et du facteur de puissance ainsi que de la commande de limite de stabilité de puissance de ligne* Ainsi, 11installation est pourvue de capacités situées 20 à l'emplacement de la sous-station ou à des emplacements à distance de lignes de transmission, ou aussi bien à l'emplacement local qu'à ceux à distance, pour connexion en série, déterminée par la calculatrice dans l'une ou l'autre ou dans les deux lignes de transmission, ainsi que l'indiquent les références 70 et 71. 25 Des capacités portant les références 72 et 74 sont également disposées à la sous-station 16 et/ou à des emplacements à distance de sous-transmission, pour la connexion en shunt, déterminée par calculatrice, avec des lignes déterminées comprenant chaque canalisation F1-16 à F4-16. Des capacités en série et en shunt peuvent 30 aussi être disposées sous commande de la calculatrice de sous-station de distribution, au niveau de la sous-station de distribution, en association avec les lignes de transmission secondaire et/ou de distribution. l'installation est pourvue de réactances induetives portant 35 les références 76 et 78 pour connexion en shunt commandée par calculatrice avec des lignes déterminées. Dans le présent cas, elles sont situées à la sous-station et effectivement connectées dans les lignes 11 et L2 par réflexion d'impédance par les enroulements tertiaires (non représentés) des transformateurs 32 et 34, BAD ORIGINAL 69 27451 17 2016903 lorsqu'elles sont couplées à ces enroulements sous la commande d'interrupteurs, déterminée par la calculatrice» la fig» 5 représent© un dispositif 80 de coisniaads programmée de sans—station à® trsnamissica pœ oaimilafed©® msêsâqasp ag@neé 5 -rem» *>. écrivit© d© 1s. scsis«BtRti©s 16 ecIqs 1®@ priaoâp®s d® l'iR7 anrbi or Ber, M.sjyc-'f^sS,t.T :1 •?ri©*? r-rt'."c:!.v 'nr. "rtros P ■fe©3i©s r«"£? çi«> -5^ -;t d3 'd/z^r^ca^î/x. aassa 3esQ?islai?@^ Iisp -7; ?• - 10 aas(l« «'■? Î:ct.D 'La 'trfse£.1)G dw^o^ij/feioia •T:î® SCÎ.OtïLîï «Sfl'îC *5v" '.T: '5i •305î"*'E^tlC! Sit'ïïiï *•• la PC";^=Ô V'~ -;:-(5n f-v/o^. -/s • " • ; îT;V"f^- "rte 3 xT^incy;lQ®ç ©t CilÇ-ihV'" " "" •" • ;;■ . . •" ' '2c- ?5!ST.=î'fer*;> ~ w v '-"ntlM-? --•■ - : v--' -3Ç-2K'':io -S" g9Œ=;-;: ■ 13 vic-î> => ^ ^"0 -:"V. ' r " vr ~ A: \ • r ïy.v>3~grjeAr>-. .-. en : '"si; r:^r/- tv • •;; .' -. ia::, f • :-.••• • ; «M ;••*.* • 2?-:mt •" • * v r-- , .■. --- -• ^ • • • • ry-ylo:^ ■■: e^i^aâe ©scéc*?**"1? v! "-'~"v-: î """ " 7-■ ' c "'" - ' - • \ ""*5,-v::- I"7 -r> ~ - - V- ' -. . . . . 'i •"• .•' ç:)f.-.. -- vp .=-. v" ,! -r. • " - -~::: iv ;■:■....?. •!•.••• r,!riv*:::---»: A; -A?;A . lïls&ôKle- (foEpo^Tsi.:-. ""- *. ' • ? /• ^ •" : L^sùpz^o -.-, bsjX'Ï r--'L - ; 'V:G9 • '" : ^ "■ A'"? 'V ': .. teips ilo v ."els \- • : ' o^-"" •--c;••/ . . vMsms p?;-j-- ; - -.. -• /: z.,^4,o/-:.Ù^-&. a-xb^G â&m:- f.^';r^ :T*' ---o-; •;: ^^^vV'-Vv â@ eoîi- i-tiot.3 "V'.C^.'T'-' "V'-.T; "'" ' ' ^ " : ' ". ' '• "r R3®lï>.;'?;- l'mrï:?-? ;l? ;•' ' . ^ " • • ■ ; ^laiiiree asi 50 â&v&v::ï.«. ^^--V -a y-r j : : •• 4-; -. 3o&-yslsâs •'■. -.-. • - • ^ .• • - . ^r:vs CteQ atilisé® poœ? X'"^ 'A .-■:. ■"??..*_ ::- ~i~,s 35 tifs m "■rot^'T*-!^'? '• '. r-:-:;- opfea'-aLc-îis ds eoateôl® ©t 1 ' inecrlpt iir •., c-to « 4 1 iAD ORKSlNAt 27451 ' 2016903 X^,T~5fe s:ôoanro: cnologimios fcmsoi;- pr- 1 - iofl-mtears et • ••••..-• «m-.,-o es&o io;te5teiô;3 'ozios la oal-^-v^vU - ": o- ":c disposi-v:i .o . ' •••••.' ■••;" ■ los sigsp® v - -:■■•*■--- s'V . • ' ' ' ; ■ 7^.;- 0\ii03 pGiirâs r: :. - 4r\ . • • • ■ ■ iii^ëî^inTiGis po;r -OC; " ■ ^-^ifeofo- "'/ ',0:'ô-- .. ?. : "• ic3 ,::: "Z:P..Ï:.>I •". - o-c -'■" .-'Ao-- ■ o:,oo ôa:' I'Ltooo s'œs' ■oie-'. - :-■;" ■ \ • ;o c * ' : le oponooilo ooo^ooojé. ■j - - r, . o; - o-lotio jo;0oc ; • ,r~'u. " V - if.""1--: ;"T' -jC^~ Ç ~ \ - r> - ^ ~ =—i ' - _ : . : oc -■] ôo :' -olotcp:. '---.'g "AopcoooA "O"- •■ ~ OOSïPC^ OÎM i\ 1 OlAkO? ?4 CO^Of r. ;o"--'": oo ' ^ oo;C : :20: •• ■, c . _. o.oo el~ï~ôv":3 . •■; - " v" 00 v " ? .• " J 0;-"'-O v-"O J ~~ " '3t~--ï?s-V. "T . oe;o,.ïcc ,-."■ ~ o K -- AOO:,v;■es 00 .i^oli-v 3a • ••* Ce . oPoo'O^feO v ; à'? û© '^©re oppo^oils ■ ; .00^0200 ooô .. o p!0i0 " Aooe:o:Masioir© -le ââspoeii-i£ slco- ?3 co;, sortis io Acr23t--:o do GOïïëGO'fe® ©ô élcisa â£spo;®i^if OiQsiciqa© iOô |Ag ©RïGîNM. '69 27451 19 2016903 Pour permettre la production programmée d'une inscription imprimée de caractéristiques prédéterminées de fonctionnement de sous--station, ainsi que l'indique la référence 102, le dispositif 98 de sortie de fermeture de contacts est couplé au téléscripteur 96. 5 Un dispositif 101 de liaison de données entre calculatrices est également intercalé avec l'élément 84 pour 1*échange d'information programmée, dans ce cas, avec une calculatrice centrale de conduite économique* Ses liaisons (non représentées) peuvent également être établies avec d'autres calculatrices de sous-10 -stations si on le désire* l'intercalation de liaison de données est, dans le présent cas, assurée par les dispositifs 86 et 98 d'entrée et de sortie de fermeture de contacts* Diverses informations telles que les inscriptions périodiques de résumé de données et les données 15 relevées par régions sont envoyées à la calculatrice de commande sur demande ou par instruction programmée. Des données à utiliser dans les programmes et instructions de sous-station pour l'exécution du programme de commande sont reçues, par la calculatrice satellite de sous-station, de la calculatrice cen-20 traie* Si on le désire, une liaison radio micro-ondes convenable peut être utilisée pour l'établissement du canal de communication entre les deux calculatrices, car celles'.-ci peuvent être sépar-rées d'une distance de l'ordre de 600 à 800 km ou davantage* Si on le désire, un onduleur à circuits intégrés (non 25 représenté) peut être utilisé comme source d'alimentation de l'installation de calculatrice^ Quand la calculatrice est située à la sous-station proprement dite, l'onduleur est connecté à la batterie et au chargeur de la sous-station. Le fonctionnement normal est alors basé sur l'alimentation fournie par l'onduleur 50 et aucune commutation n'est requise en cas de défaillance de la source d'alimentation à courant alternatif. La défaillance de la source d'alimentation courant continu provoque une commutation de l'onduleur à la source d'alimentation en courant alternatif comme soutien. 35 les données analogiques pour inscription et pour commande par l'opérateur, et en boucle fermée, sont fournies au dispositif 88 d'entrée analogique par divers indicateurs et détecteurs qui sont en partie représentés à la fig. 2 et entièrement représentés à la fig. 3. Ces appareils comprennent les indicateurs de tension 20 27451 2016903 104 et IOSj. tels que des agencements de treasf?:dateurs de potentiel eouplés pas capacité aal sont utU • Jgs .'>-it@rininer les - tssisîo-is d@s deux lignes d© transpire5 L»A .-*4; ïê alimentant la- '5C tfe isidicatsw ds -ji 1t ? v.t liisé pom? 5.'^veic^ise-r %$. «ceedOH à gtmqtïo pas?t^" ' - '•* M of^rJ^Lca-feLoa eeAc-"3" ■ ■■'•'•• -3gal;.rsv:--':J oonpld eu diBiee -: -Ee i:iaat:e;e IMioa» ii? oe ? ceA «âHi:;é0P s ci.:* - -. rsEiïiatioîi pe4plable: eeee -^éiecAce le iats&GR eu dleors a-?:" •-* ; ecicîie -le ieevH©«ïaG= ; : : " :* " ci2G W ce îe^laiiee -A ; cvs^stevîciic Si";? iediçnv^-rs dH&te&rî-ié - ^ cl; 11 £ de -£gee oiesiCîqeG à "•• ': Ace-eA "e i^iiAeesité ccci ecveipc? ee ëiaposéLi.;: GE pcer-détcetcr- l*ieice:itd 6-?iî3 iee de/ïss liges? ir itcipeéscioe &sc«i=> " i. SI 'A i2.r iec -'esiectee^ ■■ ësidAeeci;A .- : • • - v : " '"'c -" iîeeeieD dcc cce.uliGeiîoe;: tSzibi1 ; -r Al •'■> :.• . . c -.-; • A '.-r'.-"- la • ee i cce lA:i x: cciile; Aee lellqui.s} de eleceli;- ccc cele^ics. eecu ec e&i^vlerfeicîiç leclse le d?" sïeiâce-= •SLsa eelelablî ecec- 3,® -j yi&jrs:--:. ;?**?• 'Aï r.i«z iiee «j? l'eikre--* scs'S le deeeJGïc TAseleec; :ïle; ece eeslc-l-e-Gc: " • • • : i ee:cèA-:c pce ace lAee'-enes: llll ec de,2 e 1 ;• A • • : • de A:' èceA-"-G ecev coe?eîie les ceeelc;!: do rfee-afs ©t 2cr r~-l-ls~gs£ÏZ'i e eloie c;-e d?ec""~ eedeie pïAiéïcss'iaës de oi^oeA: ;er ïcspet^eei cm ôp&&-tio-n-" de le ®C'EeeAeti©Sc Le;? û^teetc.i"T "Ail ci iiicjcAte Ci^ïzâ-yil £~y 2-gî: -?-igï?r:t«c p^iA-Ais pe: 1?cc iotccicuec ô-iiîi^Giisi'lîé et fie isîisiss X ci A fioirê il visât dActoc ai®;cicGn= Iscq z^ttas des dstsûiciîscî TAA ci de tiiere-fets scbï eciœlorc eu diri/Oîsitiî 86 d^Ciltre© ËiSl5gîq,i?Qc, îfc tedica^c'iï ds ifcsqu&iiùG 103 ^roàt&v îm sis^ai i© £rëq«cii= oo- Icoelc: iîri^odmt êass la ûeieal&feie® pas? le diGro-sitif £3c le sisîid fi© feéçctcmoe ®01 @pscial©EG2it rccq^iic oa ses dai&olGssat âc le s©tss=sts-felcs 16 et du ei^ewit dieliaeirêatioii aseseié dm s?©@t£ ia rés©aisc &®s is.dioai*6iis?s d© t-îi2péL,a.t,2L,es S (Lm 'ysa^sfor» mateus?3 32 ©t 34? les Somêee d®s iE.dieat®nra d© fréqasase osa-tral©f ot divers autres î-ndio^teurs ssislogiqass tels que le© indicateurs de débit, les détecteurs d© irression de Sfg ©u dsair des disjoncteurs, d'autres indicateurs de température et détecteurs de pression, etc., produisent également des signaux analogiques qui sont introduits dans la calculatrice par le dispositif 88 pour les opérations de programmation du réseau. bad original 69 27451 21 2016903 les entrées de contacts sont aussi partiellement représentées à la fig. 2 et en totalité à la fige 3. Ges contacts comprennent les contacts PB, d'interrupteur de pression associés aux transformateurs 32» 34* les contacts d' état de disjoncteurs SC, 5 les contacts d'état des relais d'un dispositif 107 (fig. 2) de protection classique? des contacts SC d'état de sectionneurs, les contacts SC d'état dts capacités et réactances, les contacts d'état pour l'identification des conditions de divers appareils et opérations, les contacts d'état de supervision associés aux 10 appareils de commande de supervision, etc., et divers indicateurs tels que les indicateurs de position PO des commutateurs de prises de transformateurs,36 et 38. Un détecteur classique de kilowatt-heures a une sortie du type à impulsions et est par suite couplé à la calculatrice au moyen du dispositif 90 d'entrée d'im-15 pulsions. Pour l'exécution des actions de commande déterminées par le programme, le dispositif 98 de sortie de fermeture des contacts agit sur les appareils de commande représentés en partie à la fig. 2 et en totalité à la fig. 3« Ainsi, il fait fonctionner 20 les ccamnandes DOC des sectionneurs et les commandes OC de bobines de manoeuvre des disjoncteurs. Il fait également fonctionner les commandes de prises TC des transformateurs et les commandes de commutation des capacités et des réactances, CC et LC. Divers appareils tels que pompes, ventilateurs, dispositifs de refroi-25 dissement, etc., peuvent aussi être commandés par le dispositif 98 de fermeture de contacts, ainsi que par le dispositif 100 de sortie analogique. Pour le fonctionnement de l'installation 82 de calculatrice, le dispositif de programmation de commande de la sous-station com-30 prend la commande et le programme s'y rapportant, ainsi que certains programmes classiques d© direction concernant 1s commande interne du fonctionnement de la calculatrice elle-même. Ce dernier programme comprend : (1) Le programme exécutif de priorité^-35 lequel commande 11 utilisât!en du circuit de l'élément 84-« En général, il effectue cette eomxasQ.de sur la base de la classification de priorité ae la totalité des programmes d© o©a-mande et de direction, et certaines des diverses sortes d'interruptions. Le canevas de programme ou d'interruption d© l'ordre le BAD ORiGiMAU 69 27451 22 2016903 plus élevé est àéterminé et prend le pas quand œi changement doit être effectué dans les instructions programmées en cours d*exécution. Certaines routines d*interruption passent en dehors de la structure de priorité ainsi qu'on l'a déjà indiqué, en particulier 5 lorsqu'il s'agit d© la sécurité et/ou de la protection d5appareillage coûteux. (2) Analyse analogique - Exécution périodique de l'introduction d'entrées analogiques prédéterminées qui sont prêtes toutes les cinq secondes et sont 10 converties en valeurs numériques par le dispositif 88 d1entrées analogiquesf puis sont emmagasinées dans 1'enregistreur séparateur du dispositif d*entrées analogiques. (3) - Analyse d'Etats des Contacts - Exécution périodique de l'introduction des entrées d'états 15 prédéterminés de contacts. (4) - Programme d'Introduction dans les Pro grammeurs - If*exécution à la demande permet à l'opérateur de la calculatrice d'introduire une infoimation dans la mémoire de celle-ci. 20 (5) - Routine de Diagnostique - Exécutée en l'occurrence d'une interruption relative à un mauvais fonctionnement de la calculatrice. La commande de programmation du réseau et les programmes s'y rapportant comprennent : 25 (1) - L'Enregistrement de données - Exécution périodique ou à la demande de l'impression d'incidents et de valeurs de paramètres prédéterminés. (2) - Contrôle - Exécution, périodique pour déterminer si les paramètres 30 prédéterminés indiqués tombent dans les limites préalablement emmagasinées. (3) - Alarme - Exécution périodique et par interruption, âe processus pour faire fonctionner les sorties" 93 d'alarme et pot»? la supervision 35 et/ou la mise hors d8activité de programmes préâétssaaiaës de commande. BAD ORIGINAL 69 27451 23 2016903 (4) - Annonce -Exécution périodique et à la demande de l'annonce visuelle ( alphamimé ri que ou graphique) de valeurs et/ou d© tendances de parœLbtres préSétôïSBik.33. 5 (5) = rou^reono â£Molyse d© P©st=2er6«rbati©as- Assor-3 la «M-*: nu© effootroo seuleaeat do û&ïmê®® analogi-ç-ies BiouifiecAloree si- d© pr-s=ot âo psst^per^m'batioas âu roseanr op&s r-r-^r-.iVîia-èlGa tello çra2œio instafiss&eG &q 4,-t frc-cfusnct, vo ♦l'ipr.frt-ru::v o-; lin-:" te &"sà.z^ia&p ©t tout© autre ccn-lî1.' ni 1 csbcav?- douo le oooop© go GC-aëâtâo&s p3?ogx:os«£§ ■'•if ?:-ï?v«?G oô oo * ...• ô-oe : iioac-âi-G ô,® lo esictiotoiee ^ -dm!:? ôo'r: tal'l^ooo G-. ::r goo^c Vvo: -V-gLgcoïiï ocaticat «a cm5©» :.ÎPi;-^S'Gi:t doo LGOtGO. " O dOÔ. 0 oiiij OO 5 SQGOaclOS UiO, GOUTS do la minute é î-i^e tient 0'-:tiow-i:ooo,_:o ô Igg ggoIgggg. à 3©îs? ot eo faieaai; r-©-» gvt'!,0 l-:oi i^oiig2i-..g :-:0". gogologg., l-l-. i f g oolïeoeïl©g à2si© pqslps^ Imi-icr;- "-o ôcô-loouo ^o;:: bliçtvîc G": tGasEû&ës pour lBiBpï©s picn des dcîiiitco de j?.:-i~-pc,ivviiïi;wvviûs. o iàprès quoip les table&us :iojrê à îrjio/fau onoruic ooo,= loo uGaaâeG de post~p©£,tt32?bati©& et 25 en suive iaitoolnosc Se io;eteoK,gïo de ©g psogemm est iadépgadsat© do 1-x sorti?- to proooooHîG dsiasoriptîôao (6i - ïooog- rojaaî© â© séqiasae® d"Incidents = Effectue le ooiàtefile pés?iocîicra® de aosibE'susos ©nteées prédéttîBinées d»états do ooataoto et les compas?® avoe Iqs état® 30 immédiatemeï^ pi'ét- ; * '".L-s ootïo es, Ûé'ècz-B&sîisp les efiaageaeats o Une impression d»classe i^oatîfi© le saataei» 1® type d8 ©lassa© et 1© temps de oîis-iu; eîiangmmt de oo-iôset® hea aiaJoaet©«rs5 celais et autres appareils rapides sent poiiïvma &9@at3?é@s d® ooataots ayant une résolution de temps de 4 millisooondes, et d'autres appareils 35 sont pourvus d'entrées de oontacts ayant une résolution d© temps de 17 millisecondes» BAD 69 27451 24 2016903 (7) - Programme de Calcul de Pertes d© Lignes-Bétersdne les I2E heures de pertes àe, lignes, pour utilisation dans le fonctionnement éconoEUiU© â@ transmission de la commande de répartition de charge* Chaque valeur d'intensité 5 de ligne est élevé® au carré et multiplié© par- la résistance asso- g oiée de ligne toutes les 5 secondes (8) - Programme de Surveillance de Charge - 10 Calcule les valeurs de crêtes et moyennes de watts» volt- ampères réactifs» tension» ampères et températures d1après les entrées du dispositif analogique correspondant à des points prédéterminés du réseau. (9) - Programme de Vérification d'Equilibre 15 de Phases - Assure une vérification périodique de l'équilibre de phases des lignes de transmission et de transmission secondaire. Il déclenche un signal d'alarme si un déséquilibre excessif est déterminé. 20 (10) - Charge des bancs - Détermine les intensités, volt-ampères réactifs» et watte associés aux bancs des capacités série et shunt. Des impressions d'alarme sont produites si une de ces valeurs dépasse les limites. (11) - Programme de liaison de Bornées » 25 Fonctionne sur interrogation de la calculatrice de station centrale pour accumuler et transmettre les données requise® on pour introduire des modifications dans le programme du sous-ré-seau» Les données demandées peuvent être une révision des e@s-sages d'alarme, la séquence d*enregistreronts d'incidents s© 30 rapportant à des conditions présélectionnées? une demande d'inscription, des enregistrements d'analyse de post-perturbatieiî relatifs à ces conditions présélectionnées:, etc... (12) - Programme de. DétGrioiimtioa &© Klgamlrtï- heures - 35 Assure la détection perfectionné® de données de ©a effectuant im contrôle par rapport à 3,1- app^eilLcigu- £c.&miG classique qui peut être susceptible --d ' erreur - noteaeiêî t tei-orii- les périodes de charge légère. BAD ORIGINAL 69 27451 2016903 (13) - Programme de Fonctionnement des Disjoncteurs et Interrupteurs -Actionne des disjoncteurs et interrupteurs de soutien, arec exécution périodique et à la demande selon la logique de 5 défaillance des disjoncteurs et interrupteurs. Il actionne les disjoncteurs selon la logique de refermeture. Les disjoncteurs et interrupteurs sont également actionnés selon les instructions fournies par d'autres programmes de commande. Un meilleur fonctionnement du réseau est ainsi réalisé. 10 (14) - Programme de Commande de Tension - Exécuté périodiquement pour faire fonctionner les comm»-tateurs de prises des transformateurs avec une action d*anticipation, d'avance d'alimentation et de coordination pour commander la tension de transmission secondaire en vue d'un meilleur fonc-15 tionnement de la sous-station et du réseau en général. (15) - Programme de Commande des Réactances -Périodiquement exécuté pour faire fonctionner les commandes CC et LC de capacités et d'inductances avec une action d'anticipation, d'avance d'alimentation et de coordination en 20 vue d'un meilleur fonctionnement de la sous-station et du réseau en général. (16) - Programme de Commande de Répartition de Charge - Détermine les parcours de transmission de puissance, avec 25 exécution périodique et à la demande conformément à l'économie de transmission, aux limites de lignes et d'appareillage, et aux actions effectuées ou à effectuer par d'autres programmes de commande. Assure une meilleure coordination et en général un meilleur fonctionnement de la sous-station et du réseau dans son ensemble. 30 (17) - Programme de Maintien de charge - Prévoit la charge périodiquement afin d'anticiper la nécessité de coupure de charges. Il répond à la demande des déterminations locales et des instructions de station centrale pour effectuer l'action requise de coupure de charge conformément à 35 un système souple de priorité de charges. Il assure une meilleure coordination et un 'f on cti onnement général perfectionné de la sous--station et du réseau dans son ensemble. 26 69 27451 2016903 La présente Invention a trait essentiellement au fonctionnement des programmes de commande (c'est-à-dire les programmes (13 ) à- (17)) ainsi que le programme (12) de détermination des Mégawatt-heures, de sorte que toute autre description spécifique 5 de la programmation sera limitée à ces programmes. Cette description sera faite en référence aux Fig. 4 à 9 qui représentent des organigrammes comprenant certains algorithmes# comme représentation de la teneur fondamentale logique dos programmes (12) à (17). Les programmes effectifs introduits dans la calculatrice 82 sont 10 codés en langage machine d*après des organigrammes plus détaillés qui sont eux-mêmes dérivés des organigrammes représentés. Une fois en ligne le dispositif 80 de commande par calculatrice» les programmes de commande sont exécutés sur une base périodique ou à la demande pour effectuer les actions de com-15 mande destinées à satisfaire aux buts de fonctionnement du réseau avec des résultats perfectionnés» ainsi qu'une économie et un rendement perfectionnés. Bn référence à la fig. 4» le programme de commande de tension obtient d*abord de la mémoire la courbe de tension de point de réglage de chaque sous-station, et fournit 20 un ajustement de cette courbe selon les présentes conditions, telles que température extérieure, facteur de refroidissement extérieur par le vent, manteau de nuages, etCo, ainsi que l'indique le bloc 120. Une certaine action de commande anticipée découle du fait que les courbes de tension de point de réglage sont 25 mises à jour sur une base préliminaire dans le bloc 120. Dans le présent cas, une courbe de tension de point de réglage est produite pour chacun des secondaires des deux transformateurs 32 et 34, et les deux courbes définissent la tension de point de réglage en fonction du temps sur une période de 350 vingt-quatre heures. Chaque courbe peut être sujette au remplacement par une autre courbe sur une base hebdomadaire, mensuelle, ou autre. Aux sous-stations de niveau inférieur» les courbes de tension de réglage doivent être de même fournies pour les transformateurs de sous-station. 35 Après mise à jour préliminaire de chaque courbe de tension de point-de-réglage» la tension de point de réglage de sortie des transformateurs est déterminée dans le bloc 122 d'après la courbe correspondant au moment de la journée. En cas d'utilisation de la commande totale mise à jour déterminée dans le bloc 123 (c'est-à- 69 27451 27 2016903 dire eu cas de sélection préalable par 1*usager), la tension de point de réglage mise à jour est déterminée dans le bloc 126 selon la relation générale suivante : Equation (1) : 5 Vg = f(Lp, dlp/dt, Zp) dans laquelle : I j, = cliarge actuelle appliquée au transformateur, dlip/dt - régime actuel de variation de charge appliqué au transformateur. 10 Zp = Caractéristique d*impédance du réseau assurant actuellement la transmission* les grandeurs lp et dlp/dt sont de préférence utilisées dans l'équation (1) pour créer une courbe de prévision de charge, et la tension de point de réglage est déterminée d'après cette 15 courbe de prévision selon l'impédance Zp du réseau au point de calcul dans 1© temps» En cas d'utilisation du bloc 126, certains usagers peuvent trouver désirable d'omettre les blocs 120 et 122 et d'éliminer la nécessité d'emmagasinage de la courbe de tension correspondante. 20 En cette occurrence, on remarquera, comme définition d'arrière-plan, que les variables déterminées, qui sont ici définies par une équation algébrique ou logique en fonction d'une ou plusieurs variables déterminantes, ne se limitent pas à la dépendance des variables déterminantes expressément indiquées. Au 25 coatraire, elles peuvent se rapporter fonctionnellement à l'une quelconque aussi bien qu'à d'autres variables déterminantes selon les besoins de l'usager. lorsque la mise à jour- n'est pas utilisée, la tension de point de réglage "7g ©ai* rsaât» égal© à la valeur ¥S p de courbe 30 de peint de réglage dans le bloc 128. L'action de commande de rétroaction est déclenchée dans le bloc 130, c'est-à^dir© qu'un écart de tension Yg est détexsd&S d'après la différence existant entre la tension â'L f>eisrâ Ce- d® traas formateur s et la tensi-'oï effective Tp i-iiîvile sxm bernes du secondaire associé à© 35 transia2uiv,tcui: rss» oaieur 1 (fi^o 2)„ Dans le bloc 152, v-haqtiC yustî&i- dv £&- ©ist m. général déterminée par la oai'c.wttriaam&ii l°2/raa6© d°alimentation statique suivante ï -f bad original 69 27451 28 2016903 Equation (2) : Cy a f(Vjj, Vpf dans laquelle : Vp » tension actuelle de secondaire do to-ànsfe'iaat@ur, 5 TDF as oaractérisation des tensions fia rétroaction détectées pour les canalisations présélectiomcoc fte distribution et autres lignes de niveau inférieur „I oa le désire. Gy = représente une action de commszulr. @n termes de changement de tension* 10 La oaractérisation statiqiia de l'Equation (2) permet la détermination de l'avance d'alimentation du changement Gy de tension de secondaire de transformateur requis pour l'élimination complète de l'écart Vg déterminé, selon la tension secondaire Vp actuelle et la tension effective actuelle, qui en fait est 15 la variable commandée en dernier lieu, c'est-à-dire la tension fournie à l'usager. Si quelque écart de tension persiste après l'action de commande corrective, en raison d'une inexactitude de oaractérisation, l'exécution suivante de programme détectera en fait l'écart persistant comme partie ou totalité d'un nouvel 20 écart Vg(n+1). Pour déterminer si #L* action de commande des réactances produit ou non une modification de tension à la canalisation de distribution ou à tan niveau inférieur du réseau, dans la zone de sous-station de la commande, le bloc 134 détermina d'abord si une 25 action 0^ de commande de réactance d'influence adéquate est au programme ou en cours, le bloc 136 en général modifie alors Gy comme suit : Equation (3) î °VR 5:5 £^°V» V 30 En général, les actions 0^ de commande de réactance peu vent élever ou abaisser la tension de l'usager selon que l'action de commande de réactance résuLte ou non en un angle de phase plus grand ou plus petit entre la tension et l'intensité de transmission de lignes, les effets de commande de réactance sur la ten-35 sion sont donc réfléchis de façon anticipée dans la boucle de commande de tension pour réduire le conflit entre les deux commandes et assurer une meilleure coordination du réseau. 69 27451 29 , 2016903 Si une action imminente de commutation de charge CjfT) ou CTO est détectée dans le bloc 138 d*après les résultats de l'exé- lia. cution des programmes de commande de répartition et de maintien de charge, l'action Cy ou 0^ de commande de tension est en 5 général modifiée dans le bloc 140, comme suit î Equation (4) ï GVL 55 °VR' dans laquelle : Z-r, = oaractérisation d'impédance du réseau de transmission prévu. Ji 10 Dans les cas extrêmes, Zj, peut être l'infini, c'est-à- dire que le transformateur est sur le point d'être isolé par le fonctionnement du disjoncteur en raison dé certaine condition du réseau* l'action de commande de tension peut alors être suspendue puis rapidement rétablie en l'occurrence de l'annulation de l'ac-15 tion de commutation de charge, ou plus tard après rétablissement du service du transformateur. Au dernier stade du programme de commande de tension, le point de réglage de position du commutateur de prises des transformateurs est calculé selon une oaractérisation statique géné-20 ralisée comme suit : Equation (5) : Pg = F(Vpf Gy OU Cyjj OU GyjJ En général, la oaractérisation détermine la tension secondaire en fonction de la position du combinateur de prise, la 25 modification logiquement déterminée de la tension Gy ou ou Cy£ est ainsi combinée avec la tension actuelle Vp pour déterminer un nouveau point de réglage de position Pg. Après exécution du programme, une sortie est appliquée par l'intermédiaire du dispositif 98 de sortie de contacts, de la commande associée TC 30 de commutateur de prises, et du moteur jusqu'à ce que la calculatrice détermine d'après les indicateurs Pq que le point de réglage Pg est satisfait. le programme de commande de réactance détermine d'abord dans le bloc 144 les volt-ampères réactifs à chaque point de 35 données détectées dans la zone de commande de sous-station. Cette donnée est introduite dans la calculatrice par les détecteurs VAR à la fig. 3. Si une commande d'anticipation est déterminée applicable au bloc 146 (c'est-à-dire si elle est présélectionnée par l'usager), les actions de commande de réactance C^ 69 27451 2016903 sont déterminées dans le bloc 148 pour déterminer la quantité d'inductance et/ou de capacitance de compensation à utiliser aux divers points de commande de réactance de la zone de commande* De cette manière, la commande est appliquée aux volt-ampères 5 réactifs en des points prédéterminés de lignes afin de déterminer les conditions de facteur de puissance ou la limite de stabilité de lignes de transmission. Sous la commande d'anticipation dans le bloc 148, les actions de commande CR sont en général déterminées comme suit : 10 Equation (6) : Ojj = f /"courbes emmagasinées de VA réactifs, Zp, va, d(va)/dt_7 dans laquelle (va) représente les volt-ampères pour les divers points de détection» 15 De façon similaire au cas de commande de tension, les courbes (VA) de volt-ampères réactifs des divers points commandés servent de référence d'anticipation d'après laquelle les actions de commande sont en partie basées. Si on le désire, les courbes réactives peuvent être omises dans l'Equation (6). 20 En général, le degré de chaque action de commande de réactance 0^ et le lieu et le caractère de chaque action Gfi sont destinés à maintenir ou à approcher les tensions et les intensités de lignes en phase aux divers points contrôlés. Une oaractérisation d'avance d'alimentation détermine les capacités et/ou les 25 réactances inductives requises aux divers points de commande pour neutraliser, ou presque, les volt-ampères réactifs aux divers points de détection, et pour neutraliser les volt-ampères réactifs anticipés prévus par les courbes réactives en cas d'utilisation de celles-ci. le régime de modification des volt-50 -ampères réactifs aux divers points de détection est également utilisé dans l'Equation (6) sur une base d'anticipation pour éviter l'action inutile de commande ou pour déclencher les actions de commande as s en tôt pour satisfaire aux besoins prévus de compensation. 35 A titre d'exemple, les volt-ampères induetifs sur une canalisation de distribution peuvent justifier le fonctionnement d'une commande CG d'interrupteur déterminé d'avance d'alimentation afin de connecter à distance une quantité neutralisante de capacitance shunt de pôle supérieur, à cette ligne. BAD ORIGINAL 69 2745t 31 2016903 D*autre part, uae valeur élevée de volt-ampères induetifs sur toutes les canalisations de distribution peut justifier la connexion de la capacitance série ou shunt de sous-station à toutes les lignes à des degrés qui dépendent de la caractéris>ation 5 d'impédance des canalisations alors en service. De façon similaire, une valeur augmentée ou croissante des volt-ampères capacitifs de lignes de transmission peut exiger la connexion d'inductances aux lignes de transmission par l'intermédiaire des transfoiroateurs 32 et 34 pour produire la réactance inductive de 10 neutralisation déterminée d'avance d'alimentation, en vue de la correction du facteur de puissance. Si le bloc 146 est omis par le choix de l'usager, les actions de commande Cfi sont déterminées dans le bloc 130. les déterminations d'actions de commande sont alors basées d'une 15 manière d'avance d'alimentation sur les lectures de volt-ampères aux divers points de détection, selon la précédente description, et les aspects d * anticipation sont omis de la oaractérisation. Si l'arrivée d'une action de commande de tension Cy est détectée dans le bloc 152 d'après les résultats de l'exécution du 20 programme de commande de tension, l'action de commande de réactance Gg est en général modifiée dans le bloc 154, comme suit : Equation (7) : CEV ~ En général, les modifications de tension produites par 25 la commande de tension peuvent causer des augmentations ou des diminutions des volt-ampères réactifs en divers points du réseau et affecter ainsi la quantité de réactance requise pour la compensation. Cette interaction est réfléchie par l'Equation (7) dans la boucle de commande de réactance pour assurer une meilleure 30 coordination du réseau avec une réduction du conflit antre les deux fonctions de commande. De façon similaire, si l'action de commande G^ ou CTR de commutation de charge est anticipée dans le bloc 156, certaines ou la totalité des actions de commande de réactance Cg 35 ou CRy peuvent être modifiées en général dans le bloc 158, comme suit : Equation (8) : °B1 s £(GRf °RV* V 69 27451 32 2016903 A titre d'exemple, une action prévue de commande CTip de commutation de charge modifiera la caract&^saMe-îa d «Impédance du réseau de Zp à et éliminera ainsi 3a néc-r-riité de toute action de commande de réactance destiné® au circuit de puissance 5 à couper, et en outre affectera probaulsasant la quantité de commutation de réactance requise pour satisfaire aux besoins de correction des volt-ampères du circuit i® puissance maintenu. Bans le bloc 160, les actions cls commande de capacitance série °RS sont déterminées pour la nautralisation de réactance 10 inductive et en particulier pour la neutralisation de l'inductance de lignes dans la commande de limite de stabilité de puissance des lignes de transmission .11 et 12« Bn général, elles sont déterminées comme suit s Equation (9) : 15 C^g = f(Es> 2^) dans laquelle : Eg = tension de ligne transmise Eg = tension de ligne reçue = réactance inductive de ligne« 20 l'augmentation des volt-ampères inductifs de ligne de transmission peut exiger, de manière anticipée, la connexion des capacités série 70 ou 71 dans la ligne de transmission 12 ou 11, afin de maintenir la limite de stabilité de puissance désirée, en particulier si la ligne transmet déjà la puissance au voisinage 25 de la limite de stabilité. le bloc 162 suivant identifie les groupes particuliers de capacités et d'inductances que doivent commuter les commandes associées OC et 1C sous la commande du dispositif de sortie de contacts de la calculatrice afin de satisfaire aux quantités et 30 lieux de commutation de capacitance et inductance requis par les actions de commande CRg du bloc 160, et les actions de commande CBTi, Cgy et Gg des blocs 158, 154 et 148 ou 150. la commande de réactance résulte donc en une meilleure coordination et un meilleur fonctionnement général du réseau. 35 la commande de répartition de charge est déterminée par l'organigramme logique programmé de la fig. 6. Immédiatement après le début de l'exécution du programme de commande de répartition de charge, le bloc 164 détermine si des fonctionnements ou défaillances d* appareil!,âge ou autres incidents de fonctionnement 69 27451 33 2016903 exigent un changement de répartition de charge » Par exemple, l'ouverture d'un disjoncteur, produite par le fonctionnement d'un dispositif de relais de protection, peut suggérer la commutation de parcours pour rétablir le passage du courant dans les 5 charges isolées par l'ouverture de ce disjoncteur. D'autre part, l'ouverture de ce même disjoncteur peut suggérer sa refermeture du fait que le prix du fonctionnement continu en surcharge se justifie, par exemple lorsque l'ouverture du disjoncteur est causée par la température légèrement élevée d'un transformateur 10 et qu'une charge de grande priorité ne peut être satisfaite de manière satisfaisante par tout autre parcours de passage de courant. le bloc 164 détermine également si une modification de répartition de charge est suggérée ou requise par l'instruction 15 de la calculatrice centrale transmise par la liaison 101 de données. Par exemple, une augmentation inscrite à la centrale, de passage de courant dans la sous-station 16, suggère une reconsidération des parcours de distribution aux fins d'économie de transmission. En outre, la calculatrice centrale peut inscrire 20 des lignes particulières pour le maintien à certains moments particuliers, et dans ce cas une redistribution de passage de courant est requise» Si aucune modification de distribution n'est suggérée ni requise dans le bloc 164» le bloc 166 détermine si le schéma D 25 actuel de distribution équivaut toujours au schéma Dq plus économique, d'une manière dont la description plus détaillée va suivre. Si le schéma actuel D équivaut toujours au schéma Dq, aucune action de commande «ED»' est alors requise dans le bloc 168, et la marche du programme s'achève. 30 Si le bloc 164 suggère ou exige une nouvelle répartition de charge, le bloc 170 détermine les répartitions D disponibles sur la base de 1'information emmagasinée relative aux parcours de passage de courant et aux limites de dispositifs de protection applicables à ceux-ci, aux données détectées relatives aux 35 charges réelles actuelles et de puissance réactive de ces parcours, les prévisions de charge de ces parcours, et le degré de modification de charge requis par la supervision centrale ou par la redistribution de puissance déclenchée par l'incident. Dans le bloc 172, les actions prévues de commande de tension, de réactance 69 27451 34 2016903 et de maintien de charge Gy, 0^ et sont considérées pour déterminer si elles affectent la disponibilité ou le caractère des distributions D déterminées dans le bloc 170. Par exemple, une action imminente de coupure de charge pourrait complètement éli-5 miner un schéma particulier de répartition de charge, et pourrait bien affecter les caractéristiques de la totalité des schémas D de répartition déterminés dans le bloc 170. Une répartition économiquement optimale Dq est ensuite déterminée dans le bloc 166 d'après les distributions disponi-10 bles D fournies par le bloc 170 ou les distributions modifiées D fournies par le bloc 172» Ainsi qu'indiqué précédemment, la même détermination est effectuée si aucune modification de répartition de charge n'est suggérée ou requise par le bloc 164, et dans ce cas les schémas D (n-1) ou D (n-2) etc.•«, de distribution pré-15 cédemment déterminés, sont utilisés et me modification dans la répartition actuelle n'est requise que si elle n'équivaut pas le schéma Dq. Une fois définies, les actions de commande GT[T) sont enregistrées pour exécution par le dispositif 98 de sortie de contacts. 20 En général, l'économie de chacun des divers schémas D de répartition est évaluée essentiellement sur la base des pertes de transmission aux niveaux actuels de passage de courant, aux niveaux de passage de courant produits par la redistribution du passage actuel du courant, et aux niveaux de passage de courant 25 prévus d'après les modifications de passage de courant de supervision et les prévisions de charge locales» Après comparaison, le meilleur schéma Dq est sélectionné» Si on le désire, l'économie de capital peut aussi être considérée dans l'évaluation économique des divers schémas D de distribution, c'est-à-dire les dépenses 30 de remplacement de différents éléments actifs d'appareillage aux niveaux dépassant la puissance nominale peuvent être évaluées selon le prix original de l'appareillage, l'âge de ce dernier, etc.o« La commande de répartition de charge que l'on vient de 35 décrire permet de réaliser une commande de réseau présentant une meilleure anticipation, une meilleure coordination et une meilleure économie. De nombreux réseaux de force actuels sont pourvus de disjoncteurs et autres appareils sans les commandes nécessaires pour une mise en oeuvre complète des aspects de la commande de 69 2745T 2016903 répartition de charge de 1*invention, mais des dispositifs nouvellement réalisés, ou d'anciens dispositifs reconstruits peuvent être agencés pour la mise en oeuvre complète de l'invention. 5 la marche logique du programme de commande de maintien de charge est représentée à la fig. 7. Une détermination est d*abord effectuée dans le bloc 174 pour savoir si les conditions actuelles exigent une coupure de charge. Ainsi, dans ce cas, la charge actuelle excessive lg de sous-station par rapport à la capacité de 10 cette dernière, ou une insuffisance excessive de fréquence détectée par le détecteur 103 produit une demande de coupure de charge. Une instruction de supervision venant de la calculatrice centrale sur la liaison de données 101 peut également déclencher une action de coupure de charge. 15 lorsqu*aucune coupure de charge n'est requise par les conditions présentes, une prévision de charge de sous-station est effectuée pour commande d'anticipation dans le bloc 176, comme suit : Equation (10) : 20 Lgp = f(Lg, dLg/dt, courbes emmagasinées de charge de sous-station). En général, la charge prévue LSF de sous-station réfléchit la valeur de la présente charge lg de sous-station, le sens et le régime de mouvement de lg, et le poids à accorder à dlg/dt, selon 25 la détexmination par les expectatives basées sur les courbes emmagasinées de charge. Si la charge prévue Igp de sous-station n'exige pas vraisemblablement de coupure selon la détermination dans le bloc 178 par rapport à la capacité actuelle et prévue de la 30 sous-station, la prévision est enregistrée dans le bloc 180 pour communication à la calculatrice centrale sur la liaison de données 101. A la calculatrice centrale, la prévision de charge Igj, et les prévisions simi.lai.res fournies par les autres calculatrices de sous-stations sont traitées aux fins de prévisions pour 35 l'ensemble du réseau. Si la charge prévue Igj, résulte en une coupure de charge prévue par rapport à la capacité de la sous-station, c'est-à-dire s'il est vraisemblable qu'une coupure de charge à un prochain terme soit requise, une détermination de prévision est effectuée 69 27451 36 2016903 dans le bloc 182 en ce qui concerne la quantité de charge à couper, et un système de maintien prioritaire est établi dans le bloc 184 comme suit : Equation (11) : 5 EPS = f /"importance de L(i), classification des usa gers associés à L(i), moment de la journée, moment de l'année, présente dimension de L(i), dimension prévue de Ii(i), température de transformateurs de la sous-station_7. 10 dans laquelle : L(i) = chacune des diverses charges individuelles comprises dans EPS» Après détermination de la priorité de réseau, un signal d'alarme est enregistré dans le bloc 186, le système EPS est 15 emmagasiné au lieu du système de priorité immédiatement précédent emmagasiné, et la prévision de charge est alors emagasinée par le bloc 180 pour transmission à la calculatrice centrale. En général, pour déterminer une priorité de charge, une détermination est d'abord effectuée de la contribution de charge 20 actuelle et/ou attendue de charge L(i) par rapport à la charge totale afin d'identifier les charges contribuant le plus fortement à toute surcharge attendue. Des priorités de tentative de maintien sont alors attribuées en raison inverse de l'ordre des charges. Des considérations telles que importance de l(i), 25 classifications des usagers, moment de la journée et de l'année, ainsi que leur incidence sur les prévisions de charge L(i) et autres considérations sont utilisées pour ajuster les estimations de tentative de priorité. L'opération de détermination du système de priorité dans le bloc 184 permet une conduite plus économique 30 et plus souple du réseau, tout en fonctionnant dans les limites de contraintes de charge. En l'occurrence d'une demande de coupure attendue ou non de charge de sous-station, ou quand une instruction de calculatrice centrale sur la liaison de données 101 exige l'action de 35 coupure de charge selon la détermination dans le bloc 174, le bloc 188 détermine si l'on dispose du temps nécessaire pour la mise à jour du système de priorité de maintien EPS à EPS (U) couramment emmagasiné selon le degré dont la charge excède une quantité déterminée. Si la surcharge n'est pas excessive, et que 1 69 27451 37 2016903 l'on dispose du temps de traitement, le bloc 190 détermine si d'autres actions de commande ou autres facteurs tels qu'une modification appréciable dans le temps de la dernière détermination du système de priorité indique la nécessité de la mise à 5 jour de EPS à EPS(U). La mise à jour serait désirable par. exemple en cas de changement du schéma de distribution par l'action de commande d'interrupteur depuis la dernière détermination du système de priorité. La mise à jour du système de priorité de maintien dans le 10 bloc 192 est réalisé de la manière indiquée par l'Equation (10). Le système de priorité de maintien mis à jour EPS (ïï) est mis en réserve pour remplacer le système de priorité existant. Chaque action de commande de charge °LE est déterminée par une caractériaation d'avance d'alimentation dans le bloc 194 15 et selon la charge actuelle Lg de sous-station, la limite actuelle de charge de sous-station, et le système de priorité existant EPS si le bloc 192 a été mis en dérivation, ou avec EPS (U) si l'exécution a eu lieu dans le bloc 192. L'action de commande de charge détermine les commandes DOC de fonctionnement de sec-20 tionneurs, et les commandes OC de fonctionnement de disjoncteurs, et tous autres mécanismes de fonctionnement d'appareils de commande qui sont actionnés pour couper la quantité de charge requise pour l'allégement de la surcharge conformément aux priorités de maintien de charge déterminées par le système de priorité BPS 25 ou le système de priorité EPS(XJ) selon le cas. Les actions de commande déterminées °LE sont enregistrées pour exécution de sortie par l'intermédiaire du dispositif 98 de sortie de contacts ainsi qu'indiqué par la référence 196 et la marche du programme continue avec la précision de charge dans le bloc 176, et les 30 blocs suivants, selon la précédente description. Le programme de commande de maintien a été décrit comme effectuant des déterminations de maintien de charge basées sur la charge totale de sous-station. On peut donner au programme la structure voulue pour effectuer des déterminations de main-35 tien similaires sur une ligne de transmission secondaire, sur la base des ligne* de transmission secondaire. En d'autres termes, les systèmes respectifs de priorité de maintien peuvent être associés à chaque ligne de transmission secondaire et la coupure 69 27451 38 2016903 de charge peut être effectuée par l'intermédiaire des canalisations de distribution associées à toute ligne de transmission secondaire surchargée même si la sous-station 16 n'est pas surchargée dans son ensemble. Une structure similaire de programme 5 peut être utilisée même pour des niveaux hiérarchiques inférieurs du réseau. Dans tous les cas, on réalise une meilleure correspondance dans l'action de coupure de charge en termes des causes réelles de surcharge et de l'importance de la conduite, portant sur des 10 charges particulières. Oe perfectionnement découle de l'utilisation de charge effective comme clé des actions de coupure de charge, et du fait que les actions de coupure de charge sont basées sur les décisions de priorité effectuées et mises à jour automatiquement sur ligne. 15 la programmation comprend en outre le programme de fonc tionnement de disjoncteurs et interrupteurs, qui actionne ces appareils selon les déterminations du programme de commande de répartition et de maintien de charge et selon les déterminations de commande de sous-programme de refermeture des disjoncteurs ainsi 20 que représenté à la fig. 8. Un déclenchement de disjoncteur commandé par le dispositif 107 de relais de protection, ou une défaillance de déclenchement de disjoncteur sont détectés par la calculatrice au moyen du contact d'état SO associé, et la logique appropriée basée sur les conditions électriques associées détec-25 tées est utilisée dans le bloc 198 pour déteiminer si la continuation du déclenchement ou de la défaillance de déclenchement se justifie. En cas de justification,-aucune autre action n'est requise. Toutefois, en l'absence-de justification, le bloc 200 enregistre l'action à prendre, c'est-à-dire le réenclenchement 30 d'un disjoncteur particulier, ou l'ouverture d'un autre disjoncteur qui constitue un soutien au disjoncteur défaillant, et le programme de fonctionnement des disjoncteurs et interrupteurs développe les sorties de commande nécessaires. Il en résulte un fonctionnement plus souple des disjoncteurs et un fonction-35 nement plus efficace du réseau. bad original 69 27451 39 2016903 La fig. 9 représente une marche logique associée au programme de détermination des mégawatt-heures. Ce programme a pour fonction dans le bloc 202 d'enregistrer les volt-ampères réels à la totalité ou en des points présélectionnés de mesure 5 des lignes de transmission. I»e bloc 204 crée une accumulation courante des mégawatt--heures en calculant l'intégrale de temps des valeurs volt--ampères temps échantillonnées en chaque point. Les résultats du programme sont emmagasinés et/ou enregistrés, et sont parti-10 culièrement utiles pour fournir des lectures précises de puissance aux niveaux de fonctionnement à faible puissance sur des lignes à très haute tension. Brièvement, le dispositif de commande de sous-station programmée à calculatrice assure un meilleur fonctionnement dans 15 sa zone de commande et un fonctionnement perfectionné de réseau, avec une plus grande sécurité, plus grande économie et meilleur rendement. Une commande plus opportune et plus précise de tension résulte des caractéristiques de commande d'avance d'alimentation étendue, ainsi que des caractéristiques de commande plus 20 souple, mieux coordonnée, en général présentant une meilleure anticipation* La commande de réactance est basée sur les volt--ampères réactifs effectifs pour produire une meilleure régulation du facteur de puissance, une commande de stabilité de lignes de transmission avec des caractérisations d'anticipation et 25 d'avance d'alimentation, ainsi qu'avec une précision, une rapidité, une coordination perfectionnéees et autres avantages. La commande de répartition de charge est exécutée avec un perfectionnement de la continuité, de la coordination et de la sécurité de service, ainsi que de l'économie de transmission. 30 Des déterminations plus souples et plus anticipées de priorité de charge et autres fonctions de perfectionnement sont utilisées dans la commande de maintien de charge à avance d'alimentation pour produire une meilleure coordination du réseau et un fonctionnement plus sûr de celui-ci. Les algorithmes spécifiques de 35 programmes sont basés d'un cas à l'autre sur les équations générales décrites, logiques ou algébriques, selon les paramètres des circuits et appareillages de fonctionnement du réseau, et les normes de conduite de fonctionnement. 40 69 27451 2016903 RB7EHDI0ATI0HS 1» - Dispositif de commande de sous-station associé à une zone de commande prédéterminée de sous-station d'un réseau de force, la zone de commande étant pourvue de blocs d'impédance 5 capacitive et inductive pour connexion de compensation commandée aux circuits de la zone de commande, ce dispositif de commande de sous-station comprenant des moyens pour déterminer les volt-ampères réactifs en des points prédéterminés de la zone de commande, des moyens pour déterminer la quantité et le lieu des actions de com-10 mande d'impédance nécessaires pour compenser les volt-ampères réactifs déterminés, et des moyens pour commander les connexions des blocs d'impédance en vue de l'exécution des déterminations d'action de commande d'impédance. 2. - Dispositif de commande de sous-station selon la 15 revendication 1, caractérisé par le fait que les moyens de dé- teimination des volt-ampères réactifs comprennent une installation de calculatrice numérique programmée* 3. - Dispositif de commande de sous-station selon revendication 1 ou 2, caractérisé par le fait qu'une programmation ac- 20 tionne cette calculatrice, et que cette programmation effectue les déterminations d'action de commande d'impédance sur la base des volt-ampères réactifs déterminés ainsi que sur la base d'anticipation des courbes de temps emmagasinées des volt-ampères réactifs au moins pour certains des points prédéterminés de zone 25 de commande. 4. - Dispositif de commande de sous-station selon revendication 3, caractérisé par des moyens destinés à déterminer des données d'entrée supplémentaire et des actions de commande supplémentaires relatives au moins à une fonction finale de commande 30 sélectionnée parmi les fonctions comprenant la commande de tension, la commande de répartition de charge et la commande de maintien de charge, et caractérisé par des moyens destinés à ajuster les actions de commande d'impédance pour compenser les effets de l'une ou l'autre des actions de commande supplémen-35 taires sur les volt-ampères réactifs. 5* - Dispositif de commande de sous-station selon l'une ou l'autre des revend!cations précédentes, caractérisé par le fait que la zone de commande comprend des circuits de distribution de fofee ayant au moins un transformateur pourvu d'un combinateur 69 27451 4-1 2016903 de prises de sortie, ce dispositif de commande de sous-station comprenant des moyens pour déterminer la tension de fonctionnement en des points prédéterminés de la zone de commande, des moyens pour déterminer le fonctionnement de commutateur de prises 5 requis pour satisfaire à des conditions prédéterminées de tension conformément aux déterminations de tension de fonctionnement et conformément aux courbes de temps emmagasinées de tension de sortie de transformateur, et des moyens pour commander le commutateur de prises afin de satisfaire la détermination de fonctionnement 10 de celui-ci, ces moyens de détermination et de commande de fonctionnement de commutateur de prises comprenant une installation de calculatrice numérique programmée. 6. - Dispositif de commande de sous-station selon revendication 5, caractérisé par le fait que les moyens déterminant 15 les volt-ampères réactifs effectuent les actions de commande d'impédance destinées à la connexion et à la déconnexion des blocs d'impédance par rapport aux circuits de force dans la région de commande en vue de la compensation des volt-ampères réactifs déterminés, et par le fait qu'il est pourvu de moyens 20 destinés à ajuster la détermination de fonctionnement de commutateur de prise de manière à réfléchir les effets des actions de commande d'impédance sur les conditions de tension prédéterminées» 7. - Dispositif de commande de sous-station selon revendi-25 cation 6, caractérisé par le fait que les moyens de détermination et de commande de fonctionnement du commutateur de prises et des moyens de détermination et de commande des volt-ampères réactifs comprennent une calculatrice numérique programmée commune. 8. - Dispositif de commande de sous-station selon reven-30 dications 5, 6 ou 7, caractérisé par le fait que la zone de commande comprend des circuits de distribution de force pourvus de plusieurs disjoncteurs et sectionneurs agencés de manière à assurer des parcours de fermeture et d* .ouverture de circuit en des points prédéterminés de la zone de commande et auxquels sont 35 associées des commandes correspondantes de fonctionnement, ce dispositif de commande de sous-station comprenant des moyens pour déterminer l'état de fonctionnement , au moins, des disjoncteurs, des moyens pour déterminer les actions correspondantes de commande d'état de fonctionnement au moins des disjoncteurs, afin de 69 27451 42 2016903 satisfaire sensiblement au moins une fonction de commande sélectionnée parmi les fonctions de commande comprenant la commande de redistribution de puissance de sous-station» la commande de maintien de charge, et la commande des disjoncteurs de protec-5 tion du réseau, ainsi que des moyens pour faire fonctionner aiu moins les commandes de fonctionnement ds disjoncteurs selon les déterminations d'actions de commande. 9. - Dispositif de commande de sous-station selon revendication 8, caractérisé par le fait que les moyens de détermina-10 tion d'action de commande déterminent en outre les états de fonctionnement des sectionneurs et les actions correspondantes d'état de fonctionnement des sectionneurs, et par le fait qu'il est pourvu de moyens pour faire fonctionner les commandes de sectionneurs selon ces dernières déterminations d'action de commande. 15 10. - Dispositif de commande de sous-station selon reven dications 8 ou 9» caractérisé par le fait que ces moyens de détermination et de fonctionnement d'action de commande sont associés à une calculatrice numérique programmée» 11.- Dispositif de commande de sous-station selon reven-20 dication 10, caractérisé par une programmation de fonctionnement de cette calculatrice, caractérisé en outre par le fait que ?ces moyens de détermination d'action de commande ont pour fonction de produire une commande des disjoncteurs de protection du réseau, par le fait que ces moyens de détermination d'actions de commande 25 comprennent des moyens pour détecter des conditions électriques prédéterminées relatives à la détermination des besoins de fonctionnement des disjoncteurs de protection du réseau, et par le fait que ces moyens de détermination d'actions de commande comprennent en outre une partie de cette programmation ayant pour 30 effet d'effectuer les actions de commande sur la base des conditions électriques détectées et des déterminations d'état de fonctionnement des disjoncteurs. 12. - Dispositif de commande de sous-station selon revendication 11, caractérisé par le fait que cette partie de la 35 programmation a en outre pour effet d'effectuer des déterminations d'actions de commande de réenclenchement de disjoncteurs avec l'utilisation d'une logique de réenclenchement prédéterminée. 69 27451 43 2016903 13» - Dispositif de commande de sous-station selon revendications 11 ou 12, caractérisé par le fait que cette partie de la programmation a en outre pour effet d'effectuer les déteiminations d'actions de commande de disjoncteurs de soutien 5 en l'occurrence de défaillances de fonctionnement de disjoncteurs prédéterminés. 14. - Dispositif de commande de sous-station selon revendications 11, 12 ou 13, caractérisé par le fait que les moyens de détermination d'actions de commande effectuent en outre 10 ces déterminations avec ajustement des autres actions de commande, et par le fait qu'il est pourvu de moyens comprenant cette calculatrice pour déterminer ces autres actions de commande relatives au moins à une autre fonction de commande sélectionnée parmi les fonctions comprenant la commande de tension et la commande de 15 réactance. 15» - Dispositif de commande de sous-station selon revendications 11, 12, 13 ou 14, caractérisé par le fait que les moyens de détermination d'actions de commande ont pour fonction de produire une commande de redistribution de sous-station, 20 comprennent des moyens pour détecter des conditions électriques prédéterminées relatives à l'économie de répartition et aux capacités de distribution du réseau, comprennent en outre des moyens pour déterminer les incidents de réseau et les instructions de supervision qui demandent une redistribution, et com-25 prennent également une partie de cette programmation ayant pour effet d'effectuer les déteiminations d'actions de commande sur la base des demandes de redistribution, des capacités du réseau, des conditions électriques prédéterminées et des considérations de distribution économique de puissance, y compris des calculs 30 de perte de transmission. 16» - Dispositif de commande de sous-station selon revendication 15, caractérisé par le fait que les moyens de détermination d'actions de commande ont pour fonction de produire une commande de maintien de charge, comprennent des moyens pour 35 détecter des conditions électriques prédéterminées comprenant les charges réelles par rapport aux demandes de coupures possibles de charge, comprennent en outre une partie de la programmation ayant pour effet d'effectuer les déterminations d'actions de commande sur la base des conditions électriques prédéterminées 69 27451 44 2016903 et du système de priorité de maintien, cette partie de la programmation ayant en outre pour effet de déterminer de manière variable le système de priorité de maintien selon des facteurs prédéterminés, et caractérisé par le fait que les moyens de déter-5 mination d'actions de commande ont pour fonction de déclencher les actions de eoimaande de coupure de charge conformément au système de priorité de maintien déterminé applicable lorsque les charges réelles détectées le justifient selon les normalisations prédéterminées. 10 17. - Dispositif de commande de sous-station selon revendication 16, caractérise par le fait que les facteurs déterminant le système de priorité de maintien comprennent les charges réelles détectées. 18. - Dispositif de commande de sous-station selon reven-15 dication 17, caractérisé par le fait que les charges réelles déterminant le système do priorité de maintien comprennent les prévisions de charges réelles basées sur les charges réelles détectées, et les facteurs déterminant le système de priorité de maintien comprennent en outre les régimes déterminés de modifica-20 tion de charge. 19» - Dispositif de commande de sous-station selon revendications 16, 17 ou 18, caractérisé par le fait que les moyens de détex-mination d'actions de commande comprennent une autre partie d© la programmation ayant pour effet de produire la commande de 25 redistribution de puissance de sous-station sur la base d'une relation prédéterminée entre les demandes de redistribution et l'économie de distribution et les capacités et les conditions électriques prédéterminées• 20o - Dispositif de commande de sous-station selon reven-30 dication 19, caractérisé par le fait que les moyens de détermination d'actions de commande comprennent une troisième partie de la programmation ayant pour effet de produire une commande de tension ; qu'il est pourvu de moyens pour déterminer la tension de fonctionnement en des points prédéterminés de la zone de com-35 mande ; la troisième partie de la programmation ayant pour fonction de déterminer le fonctionnement d'un commutateur de prises associé au moins à un transformateur de la zone de commande pour satisfaire aux conditions de tension prédéterminées selon les déterminations de tension de fonctionnement et selon les courbes 69 27451 2016903 de temps emmagasinées de tension de sortie de transformateur ; et qu'il est pourvu de moyens comprenant une calculatrice pour commander le commutateur de prises du transformateur afin de satisfaire aux déterminations de fonctionnement de ce commutateur. 5 21 • - Dispositif de commande de sous-station selon reven dication 20, caractérisé par le fait que les moyens de détermination d'actions de commande comprennent une quatrième partie de la programmation ayant pour effet de produire une commande de réactance ; qu'il est pourvu de moyens pour déterminer les volt-10 -ampères réactifs en des points prédéterminés de la zone de commande ; cette quatrième partie de la programmation ayant pour effet de déterminer le degré et le lieu des actions de commande d'impédance nécessaires pour compenser les volt-ampères réactifs déterminés j et qu'il est pourvu de moyens comprenant cette cal-15 culatrice pour commander les blocs d'impédance connectables et déconnectables des circuits de puissance selon les déterminations d'actions de commande d'impédance ; et les actions de commande de tension, de réactance, de redistribution et de maintien sont chacune effectuées avec un ajustement prédéterminé pour les effets 20 contrariés produits par les autres* 22. - Dispositif de commande de sous-station selon revendications 20 ou 21, caractérisé par le fait que ces seconde et troisième parties de la programmation ont respectivement pour effet de produire la commande de tension et la commande de réac-25 tance, la seconde partie ayant pour effet de déterminer le fonctionnement de ce commutateur de prises associé au moins à l'un des transformateurs de la zone de commande pour satisfaire aux conditions de tension prédéterminées selon les déterminations de tension de fonctionnement, et selon les courbes de temps 30 emmagasinées de tension de sortie du transformateur ; la troisième partie ayant pour effet de déterminer le degré et le lieu des actions de commande d'impédance nécessaires pour compenser les volt-ampères réactifs déterminés, et la calculatrice ayant pour fonction de commander le commutateur de prises du transformateur 35 et les blocs d'impédance connectables et déconnectables des circuits de puissance, selon les déterminations de fonctionnement de commutateur de prises et de commande d'impédance* 69 27451 46 2016903 23« - Dispositif de commande de sous-station selon l'une ou l'autre des revendications 3 à 22, comprenant des moyens pour déterminer la tension et les volt-ampères réactifs en des points prédéterminés de la zone de commande, des moyens 5 pour déterminer l'état de fonctionnement des disjoncteurs associés aux circuits de puissance, des moyens pour commander le fonctionnement des disjoncteurs, des moyens de commande pour connecter et déconnecter les blocs de capacités et d'inductances par rapport aux circuits de puissance de la zone de commande, 10 des moyens pour commander la tension de sortie de l'un des transformateurs de la zone de commande, cette programmation déterminant les actions de commande pour faire fonctionner au moins l'un de ces moyens de commande selon les déterminations sélectionnées effectuées par ces moyens de détermination. 15 24. - Dispositif de commande de sous-station selon reven dication 23, caractérisé par le fait que les actions de commande sont déterminées pour la totalité de ces moyens de commande. 25. - Procédé de conduite d'une sous-station associée à une zone prédéterminée de commande de sous-station d'un réseau 20 de force, procédé qui consiste à déterminer les volt-ampères réactifs en des points prédéterminés de la zone de commande, à déterminer le degré et le lieu des actions de commande d'impédance nécessaires pour compenser les volt-ampères réactifs déterminés, et à connecter et déconnecter les blocs d'impédance 25 relatifs à la zone de coinmande selon les déterminations d'actions de commande d'impédance. 26. - Procédé de conduite d'une sous-station selon revendication 25, qui consiste en outre à déterminer le fonctionnement d'un commutateur de prises associé au moins à un transfor- 30 mateur de la zone de commande, et à déterminer et commander le fonctionnement du commutateur de prises pour satisfaire aux conditions de tension prédéterminées selon les courbes de temps emmagasinées de tension de sortie de transformateur et les déterminations de tension de fonctionnement. 35 27. - Procédé de conduite d'une sous-station selon la revendication 25, qui consiste en outre à commander le fonctionnement de disjoncteurs prédéterminés de la zone de commande pour la commande de maintien de charge, et à déterminer de manière 69 27451 47 2016903 variable le système de priorité de charge pour la commande de maintien selon la charge et autres facteurs prédéterminés. 28. - Procédé de conduite d'une sous-station associée à une sone prédéterminée de commande d'un réseau de force, qui 5 consiste à déterminer l'état de fonctionnement de disjoncteurs prédéterminés de la aone, à déterminer les actions de coupure de charge requises dans des conditions pré-déterminées , à effectuer les déterminations d'actions de coupure de charge sur la base d'un système variable de maintien basé sur une charge et 10 autres facteurs prédéterminés, et à commander le fonctionnement des disjoncteurs en effectuant les actions de coupure de charge. 29. - Procédé de conduite d'une sous-station selon la revendication 28, caractérisé par le fait que les facteurs sur lesquels est basé le système de priorité de maintien comprennent 15 les charges actuelles et prévues. t bad qfuwwk