Brevet FR3155067A1 — publié le 20250509

La présente divulgation concerne un dispositif (23) de mesure d’une consommation électrique, installé sur une ligne (24) d’alimentation électrique d’un réseau public de distribution d’électricité en amont d’un compteur (13). Il comprend : - une sonde de courant non intrusive configurée pour mesurer un courant circulant sur la ligne (24), et des sondes de tension ; - un module de génération de données de mesure de consommation électrique à partir de mesures fournies par les sondes ; - une mémoire pour enregistrement des données de mesure ; - un premier module de communication sans fil, configuré pour émettre (E1) au moins certaines des données de mesure, selon une fréquence d’émission déterminée, vers un serveur (47) d’un gestionnaire du réseau public ; - un second module de communication bidirectionnel configuré pour recevoir des données de configuration en provenance d’un dispositif de traitement portatif (48) et pour transmettre (E2) les données de mesure enregistrées au dispositif de traitement portatif (48). Figure de l’abrégé : Figure 5 Dispositif de mesure d’une consommation électrique, système et procédé de détection d’une perte non technique utilisant ledit dispositif de mesure. La présente divulgation relève du domaine de la distribution d’électricité, et du suivi de la consommation électrique d’une installation cliente, qu’il s’agisse d’un client particulier ou professionnel. Plus précisément, la présente divulgation s’intéresse à la réduction des pertes sur un réseau de distribution électrique, et notamment des pertes qualifiées de pertes non techniques. Compte tenu de la hausse des prix de l’énergie, et notamment de l’électricité, il est important pour le gestionnaire d’un réseau de distribution électrique d’identifier et de réduire toutes les pertes susceptibles d’affecter le réseau, parmi lesquelles les pertes non techniques. On désigne par le terme de perte non technique, couramment notée PNT, une anomalie de comptage de la consommation électrique, ou une fraude de l’usager, entraînant une sous-estimation de la consommation électrique réelle d’une installation cliente, et donc de la facturation associée. Dans le réseau de distribution électrique français, 50% environ des compteurs électriques sont situés à l’intérieur de l’habitation du client. Un faisceau d’indices peut conduire le distributeur d’électricité à soupçonner une PNT impliquant un usager du réseau électrique. Cependant, un redressement ne peut avoir lieu qu’après la constatation effective du détournement. Lorsque le compteur électrique est installé à l’intérieur du domicile de l’usager, un agent assermenté doit pénétrer dans l’habitation du client, ce qui demande du temps et de l’énergie : en effet, l’agent peut être confronté à l’absence du client lors de son passage ou à son refus de le laisser accéder à son domicile. Pour résoudre ce problème, il est connu d’installer un dispositif électrique additionnel sur le réseau public d’électricité, que l’on appelle enregistreur d’énergie électrique. Cet enregistreur est installé en dehors du domicile du client et permet d’enregistrer des données relatives à sa consommation électrique. Un tel enregistreur d’énergie électrique est par exemple décrit dans le document de brevet US 2013/0307694. Ces données peuvent ensuite être comparées au relevé du compteur installé au domicile de l’usager : toute divergence permet d’identifier une perte non technique qui, si elle est en faveur du client, peut relever d’une fraude intentionnelle. Pour pouvoir caractériser de façon fiable cette divergence, il est cependant nécessaire de procéder à des enregistrements de données sur une période suffisamment longue, typiquement une campagne de mesure de plusieurs jours. Or, les enregistreurs d’énergie électrique de ce type connus à ce jour présentent plusieurs inconvénients. Tout d’abord, il s’agit le plus souvent d’équipements onéreux, que le gestionnaire du réseau de distribution électrique utilise pour des mesures ponctuelles. Il peut être réticent à laisser pendant plusieurs jours sans surveillance sur le réseau public, tant pour des questions de valeur que de sécurité. Or, il est nécessaire pour le gestionnaire du réseau de disposer d’un grand nombre d’enregistreurs de ce type, à installer à proximité de toutes les installations clientes pour lesquelles il soupçonne l’existence d’une perte non technique, ce qui représente donc un coût cumulé élevé. Cette problématique est d’autant plus aiguë qu’à ce jour, l’installation de tels enregistreurs d’énergie électrique ne peut pas se faire en toute discrétion. En effet, ces équipements sont le plus souvent de grandes dimensions, et donc aisément repérables sur l’espace public. En outre, lors de leur installation sur la ligne d’alimentation électrique du client il est parfois recommandé de couper provisoirement cette dernière, pour effectuer les branchements nécessaires en toute sécurité pour le technicien lorsque certains organes du réseau sont vieillissants. Cette coupure d’alimentation électrique, même temporaire, attire nécessairement l’attention du client. Or, si le client est fraudeur, il est particulièrement crucial de ne pas éveiller ses soupçons, d’une part pour qu’il ne soit pas tenté de mettre provisoirement fin à la fraude, en attendant le retrait du compteur enregistreur, et d’autre part pour qu’il ne soit pas tenté de dégrader ou supprimer ce compteur. Il existe donc un besoin d’une technique de détection de perte non technique sur un réseau de distribution électrique qui ne présente pas ces différents inconvénients. Résumé La présente divulgation vient améliorer la situation. Il est proposé un dispositif de mesure d’une consommation électrique, configuré pour être installé sur une ligne d’alimentation électrique d’un réseau public de distribution d’électricité en amont d’un compteur électrique d’un client, comprenant : - au moins une sonde de courant non intrusive configurée pour mesurer un courant circulant sur la ligne d’alimentation électrique sans provoquer de coupure de la ligne lors de l’installation, et au moins deux sondes de tension ; - un module de génération de données de mesure de consommation électrique à partir de mesures fournies par les sondes de courant et de tension ; - une mémoire pour enregistrement des données de mesure selon une fréquence d’enregistrement déterminée ; - un premier module de communication sans fil, configuré pour émettre au moins certaines des données de mesure, selon une fréquence d’émission déterminée, vers un serveur d’un gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ; - un second module de communication bidirectionnel configuré pour recevoir des données de configuration en provenance d’un dispositif de traitement portatif et pour transmettre les données de mesure enregistrées dans la mémoire au dispositif de traitement portatif. Selon un autre aspect, il est proposé un système de détection d’une perte non technique sur un réseau de distribution d’électricité, le système comprenant : - au moins un compteur électrique communicant d’au moins une installation électrique d’un client, configuré pour émettre de premières données de mesure de consommation électrique de l’installation, selon une fréquence d’émission déterminée, vers un serveur d’un gestionnaire du réseau de distribution d’électricité ; - un dispositif de mesure d’une consommation électrique tel que décrit précédemment, installé dans le réseau public de distribution d’électricité sur une ligne d’alimentation électrique en amont du ou des compteur(s) électrique(s) communicant(s), et configuré pour émettre des deuxièmes données de mesure de consommation électrique de la ou les installation(s) selon la fréquence d’émission déterminée vers le serveur ; - un dispositif de traitement portatif, apte à se connecter au dispositif de mesure d’une consommation électrique pour lui transmettre des données de configuration et pour recevoir les deuxièmes données de mesure de consommation électrique enregistrées dans une mémoire du dispositif de mesure, le dispositif de traitement portatif comprenant en outre un module de communication configuré pour transmettre les deuxièmes données de mesure reçues au serveur ; - un module de comparaison d’une somme des premières données de mesure et des deuxièmes données de mesure de consommation électrique reçues par le serveur, apte à générer un indicateur de détection d’une perte non technique sur une portion du réseau située en aval du dispositif de mesure en cas de divergence de la somme des premières données de mesure et des deuxièmes données de mesure. Selon un autre aspect, il est proposé un procédé de détection d’une perte non technique sur une portion d’un réseau de distribution d’électricité, la portion comprenant au moins une installation électrique d’un client comprenant un compteur électrique communicant, configuré pour émettre de premières données de mesure de consommation électrique de l’installation, selon une fréquence d’émission déterminée, vers un serveur d’un gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Un tel procédé comprend : - une configuration d’un dispositif de mesure d’une consommation électrique tel que décrit précédemment, au moyen d’un dispositif de traitement portatif ; - une installation du dispositif de mesure configuré, sur une ligne d’alimentation électrique en amont du ou des compteur(s) électrique(s) communicant(s), sans coupure de la ligne ; - une génération de deuxièmes données de mesure de consommation électrique à partir de mesures fournies par au moins une sonde de courant et au moins deux sondes de tension du dispositif de mesure ; - une transmission des deuxièmes données de mesure au serveur du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Selon un autre aspect, il est proposé un programme informatique comportant des instructions pour la mise en œuvre de tout ou partie d’un procédé tel que défini dans les présentes lorsque ce programme est exécuté par un processeur. Selon un autre aspect, il est proposé un support d’enregistrement non transitoire, lisible par un ordinateur, sur lequel est enregistré un tel programme. Les caractéristiques exposées dans les paragraphes suivants peuvent, optionnellement, être mises en œuvre, indépendamment les unes des autres ou en combinaison les unes avec les autres : La sonde de courant non intrusive appartient au groupe comprenant : - une sonde de courant à tore ouvrant ; - un capteur de courant à effet Hall ; - un tore de Rogowski. Le dispositif de mesure est alimenté électriquement par un courant prélevé par les sondes de tension sur la ligne d’alimentation électrique. En variante, le dispositif de mesure fonctionne sur pile ou sur batterie. Les données de configuration appartiennent au groupe comprenant : - un identifiant du client ; - une valeur de la fréquence d’enregistrement déterminée ; - une valeur de la fréquence d’émission déterminée ; - une nature des données de mesure à générer ou à émettre par le premier module de communication sans fil. Le premier module de communication sans fil est apte à communiquer selon un standard de communication de type LoRa et le second module de communication est apte à communiquer avec le dispositif de traitement portatif selon une technologie de communication filaire. Le dispositif de mesure est dimensionné pour pouvoir être installé dans un coffret individuel de branchement électrique ou un coffret distributeur d’étage ou un coffret d’émergence et il est de la même couleur que ce coffret. Il peut encore être installé dans un poste de transformation. Dans le cadre du procédé de détection d’une perte non technique, la transmission des deuxièmes données de mesure au serveur est effectuée par un premier module de communication sans fil du dispositif de mesure selon la fréquence d’émission déterminée et/ou par l’intermédiaire d’un dispositif de traitement portatif en communication avec un second module de communication bidirectionnel du dispositif de mesure. Un tel procédé comprend également une comparaison d’une somme des premières données de mesure de la portion et des deuxièmes données de mesure de consommation électrique reçues par le serveur, et une génération d’un indicateur de détection d’une perte non technique sur la portion en cas de divergence de la somme des premières données de mesure et des deuxièmes données de mesure. D’autres caractéristiques, détails et avantages apparaîtront à la lecture de la description détaillée ci-après, et à l’analyse des dessins annexés, sur lesquels : Fig. 1 FIG. 1 est une vue synoptique d’une installation cliente d’un réseau de distribution d’électricité. Fig. 2 FIG. 2 montre un dispositif de mesure de consommation électrique installé dans un coffret individuel de branchement électrique selon un mode de réalisation. Fig. 3 FIG. 3 illustre les différents éléments constitutifs d’un dispositif de mesure de consommation électrique selon un mode de réalisation. Fig. 4 FIG. 4 est un schéma synthétique de la structure interne d’un dispositif de mesure de consommation électrique selon un mode de réalisation. Fig. 5 FIG. 5 montre un système de détection de perte non technique intégrant un dispositif de mesure de consommation électrique selon un mode de réalisation. Fig. 6 FIG. 6 présente sous forme d’histogramme la comparaison des données de mesure fournies par le compteur électrique du client et par le dispositif de mesure de consommation électrique selon un mode de réalisation. Il est maintenant fait référence à la FIG. 1 , sur laquelle on a représenté l’espace public 1 et un espace privé 2 correspondant au domicile d’un client d’un réseau de distribution d’électricité. A titre d’exemple illustratif, le domicile du client de la FIG. 1 est une maison individuelle. Il pourrait bien sûr aussi s’agir d’un appartement au sein d’un immeuble d’habitations, ou d’une installation industrielle ou commerciale. La propriété du client est équipée d’un disjoncteur de branchement référencé 12, placé en amont de l’installation électrique du client (référencée 22 sur la FIG. 2 ), et d’un compteur référencé 13, qui permet de mesurer la consommation électrique de son domicile. Par exemple, ce compteur 13 est un compteur communicant, qui transmet quotidiennement à un serveur distant un index de la consommation électrique de l’installation du client, par une technique de Courant Porteur en Ligne, CPL. Un coffret individuel de branchement électrique (CIBE) référencé 10 est installé en dehors de la propriété privée 2 du client, dans l’espace public 1. Il permet le raccordement du domicile du client au réseau public de distribution d’électricité référencé 11. Il constitue le point de jonction entre le réseau public de distribution d’électricité et le câble électrique de liaison qui relie le réseau 11 à l’habitation du client. Il est placé à la limite entre le domaine public 1 et la propriété privée 2 du client. Dans le cas où le domicile du client est un appartement au sein d’un immeuble, le coffret 10 est appelé coffret distributeur d’étage, et permet de desservir les différents appartements situés au même étage d’un immeuble. On installe généralement un coffret distributeur d’étage par étage de l’immeuble. Ces coffrets 10 sont généralement fermés à clé, et ne sont accessibles qu’aux agents ou techniciens du réseau de distribution d’électricité. Le dispositif de mesure de consommation électrique selon la présente divulgation, référencé 23, est destiné à être installé dans un tel coffret référencé 10, i.e. sur le réseau public de distribution d’électricité, en amont du compteur 13 du client, et sur la ligne d’alimentation électrique référencée 24 de ce dernier (phase P et neutre N), comme illustré sur la FIG. 2 . Le dispositif 23 est branché en aval des coupe-circuits 20 et 21 du coffret 10. On notera que dans l’exemple des figures 1 et 2, on a représenté une ligne d’alimentation électrique 24 monophasée. Cependant, on désigne dans l’ensemble de ce document, par le terme ligne d’alimentation électrique, aussi bien une ligne d’alimentation monophasée comprenant une phase et un neutre qu’une ligne d’alimentation triphasée comprenant trois phases. Le dispositif de mesure de consommation électrique 23 selon la présente divulgation peut être configuré pour être installé sur une ligne d’alimentation électrique monophasée, comme sur une ligne d’alimentation électrique triphasée. Le dispositif de mesure de consommation électrique 23 permet, selon une approche nouvelle et inventive, la détection de pertes non techniques sur le réseau de distribution d’électricité 11. En effet, un tel dispositif de mesure de consommation électrique prend la forme d’un compteur électrique communicant à installation instantanée. Ses éléments sont illustrés sur la FIG. 3 . Dans un mode de réalisation, il comprend un boîtier référencé 31, de couleur crème, i.e. de la même couleur que le coffret 10, dans lequel il s’intègre donc en toute discrétion, sans attirer l’attention de l’éventuel client fraudeur. Dans l’exemple de la FIG. 3 , trois câbles électriques sont connectés au boîtier référencé 31, qui sont de préférence choisis de la même couleur que les câbles d’alimentation de la ligne d’alimentation électrique 24, à nouveau pour une question de discrétion de l’installation du dispositif de mesure 23 dans le coffret 10. Dans cet exemple, deux de ces câbles électriques sont reliés à des sondes de tension référencées 34, et le dernier câble est relié à une sonde de courant référencée 33. Le nombre de sondes de tension 34 doit bien sûr être adapté en fonction de l’installation électrique cliente, de deux au moins pour un compteur monophasé à trois ou quatre pour un compteur triphasé. De même, pour une installation sur une ligne d’alimentation électrique 24 triphasée, le dispositif de mesure de consommation électrique 23 comprend de préférence trois sondes de courant 33, pour chacune des trois phases. Grâce à l’utilisation d’une ou plusieurs sonde(s) de courant 33 non intrusive(s), un tel dispositif de mesure 23 s’installe en quelques secondes sur le réseau public d’électricité 11, et sans coupure sur la dérivation du client. Le travail des techniciens est donc facilité, dans la mesure où il est rapide et sécurisé d’installer un tel dispositif de mesure 23 dans un coffret individuel de branchement électrique ou un coffret distributeur d’étage 10 présents sur le réseau public de distribution d’électricité 11. En outre, son installation n’est pas aisément détectable par le client, puisqu’elle se fait sans coupure, même temporaire, de la distribution d’électricité, et permet donc de mesurer l’énergie électrique que le client consomme réellement, sans éveiller la suspicion de ce dernier. De plus, un tel dispositif de mesure 23 est communicant et permet la transmission des mesures de consommation d’énergie électrique du client vers un serveur du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, où elles seront comparées au relevé du compteur électrique 13 installé dans la propriété 2 du client. Une telle transmission peut avantageusement se faire directement vers le serveur, par transmission radio. Dans un mode de réalisation, cette transmission est conforme à la norme de transmission sans fil LoRa (pour « Long Range », ou longue portée en français), qui permet aux objets connectés des transmissions à longue portée avec une faible consommation de puissance, pour des données de faible taille en bas débit. Il est avantageux que cette transmission s’effectue selon la fréquence d’émission déterminée pour la transmission des données de mesure du compteur communicant 13 installé au domicile 2 du client. Par exemple, pour le réseau de distribution d’électricité français géré par le Demandeur, le compteur communicant installé au domicile du client transmet quotidiennement peu après minuit les index relevés pour la période de 24 heures qui vient de s’achever. Dans cet exemple, le dispositif de mesure de consommation électrique 23 selon la présente divulgation transmet donc également, peu après minuit, tout ou partie des données de mesure qu’il a générées au cours des dernières 24 heures, pour qu’elles puissent être comparées aux index relevés par le compteur du client. Une telle transmission est avantageuse en ce qu’elle permet une comparaison simple et rapide aux index relevés par le compteur 13 du client, dans le cas où le dispositif de mesure 23 est installé dans une zone où la couverture radio est satisfaisante. Une telle transmission peut également se faire de manière indirecte vers le serveur, par l’intermédiaire d’un dispositif de traitement portatif, qui vient en relais de la transmission radio directe, par exemple dans le cas où le dispositif de mesure 23 est installé dans une zone dans laquelle la couverture radio n’est pas suffisante. Dans ce cas, on prévoit avantageusement dans le dispositif de mesure 23 une mémoire, dans laquelle sont enregistrées, de préférence sous forme horodatée, toutes les données de mesure générées par le dispositif 23. Un tel dispositif de traitement portatif peut être un téléphone intelligent (en anglais « smartphone »), une tablette ou un PC portable d’un technicien assermenté du gestionnaire du réseau de distribution électrique. Ces données de mesure peuvent ensuite être relevées par le dispositif de traitement portatif, depuis la mémoire du dispositif de mesure : ce relevé peut par exemple s’opérer par une connexion filaire du dispositif de mesure 23 au dispositif de traitement portatif, par exemple une liaison par câble USB 30 entre le smartphone du technicien et le dispositif de mesure 23. Dans ce cas, le technicien peut, en une opération de relevé, récupérer sur son smartphone toutes les données de mesure enregistrées dans la mémoire du dispositif de mesure 23 au cours d’une campagne de mesures achevée, par exemple correspondant aux cinq derniers jours écoulés. Le dispositif de traitement portatif peut également servir à configurer le dispositif de mesure 23 : lorsque le technicien connecte son smartphone au compteur communicant à installation instantanée, il peut paramétrer le module de génération de données de mesure pour que celui-ci associe par exemple un identifiant du client, ou de son compteur 13, aux données de mesure qu’il génère, ainsi que pour définir un pas de temps de la mesure, ou encore la nature des données de mesure à générer (énergie consommée, tension, puissance, etc.) Le technicien peut ainsi choisir la fréquence d’enregistrement des données de mesure dans la mémoire du dispositif de mesure 23, ou encore la fréquence d’émission des données de mesure par le premier module de communication sans fil. Il peut également choisir celles des données qui sont transmises au serveur par le premier module de communication sans fil, et celles qui sont générées mais simplement enregistrées dans la mémoire en attente de récupération par le dispositif de traitement portatif. On peut notamment imaginer que le module de génération de données permette de générer davantage de données de mesure que celles qui sont transmises au serveur par le premier module de communication sans fil, qui peut être limité en termes de débit ou de volume de données. Dans ce cas, des données de mesure additionnelles sont générées mais ne sont pas transmises selon la fréquence d’émission déterminée, par exemple quotidienne, au serveur : elles sont en revanche enregistrées dans la mémoire, et récupérées par un technicien, lors de la connexion de son dispositif de traitement portatif à la mémoire du dispositif de mesure 23. Elles peuvent ensuite être transmises par ce dispositif de traitement portatif au serveur du gestionnaire du réseau de distribution électrique, dès qu’une communication est possible entre ces deux équipements, par WiFi® ou par radiocommunication de type 4G ou 5G par exemple. La coexistence de ces deux modes de communication des données de mesure entre le dispositif de mesure 23 et le serveur du gestionnaire du réseau de distribution électrique permet d’assurer une redondance, et donc une sécurisation de la récupération de ces données par le serveur, quelles que soient les conditions d’installation du dispositif de mesure revendiqué, et notamment de la couverture en moyens de communication de la zone dans laquelle il est installé. En outre, les données de mesure remontées quotidiennement au serveur par le premier module de communication sans fil, s’il est opérationnel, permettent de se forger rapidement un premier avis sur l’existence ou non d’une PNT, dont l’ampleur, les caractéristiques ou la nature peuvent ensuite être précisées par analyse des données de mesure complètes remontées au serveur par le second module de communication bidirectionnel, via le dispositif de traitement portatif. Dans un mode de réalisation, le premier module de communication sans fil et le second module de communication bidirectionnel peuvent être combinés en un seul et même module de communication. Ces premier et second modules de communication, la mémoire, et le module de génération des données de mesure sont intégrés dans le boîtier référencé 31, qui est de préférence étanche pour pouvoir être posé en extérieur. Cette étanchéité peut être assurée au moyen d’un joint d’étanchéité sur le pourtour du boîtier 31. Comme indiqué ci-avant, l’utilisation d’une sonde de courant 33 non intrusive permet d’effectuer la mesure du courant sans provoquer de coupures électriques à la pose ou à la dépose du dispositif de mesure 23 revendiqué. Dans un mode de réalisation, une telle sonde de courant 33 non intrusive prend la forme d’un transformateur de courant à tore ouvrant. Les transformateurs de courant à tore ouvrant ont pour avantage d’être très rapides d’installation, grâce à une ouverture par clip ou bouton, et ne nécessitent pas de centrer le câble d’alimentation par rapport au transformateur. Ils sont compacts et permettent une mesure fiable du courant. Dans un autre mode de réalisation, dans lequel le courant à mesurer est un courant continu, la sonde de courant 33 non intrusive prend la forme d’un capteur de courant à effet Hall. Le capteur de courant à effet Hall est un type de capteur de courant exploitant l'effet Hall pour produire une tension qui est l'image exacte (avec un facteur de proportionnalité connu) du courant à mesurer. Parmi ses avantages, on peut citer, entre autres, une bande passante relativement large, une bonne isolation galvanique, et une bonne immunité contre les parasites. Dans un autre mode de réalisation, la sonde de courant non intrusive est une bobine de Rogowski, ou un capteur de courant à effet Neel. L'avantage d'un enroulement de Rogowski par rapport à d'autres types de capteurs de courants est qu'il peut être ouvert et qu'il est très flexible, lui permettant d'être enroulé autour d'un conducteur de phase sans contrainte. Le dispositif de mesure de consommation électrique 23 peut fonctionner sur pile ou batterie. Dans un autre mode de réalisation, il est alimenté électriquement par un courant prélevé sur la ligne d’alimentation électrique 24 de l’installation cliente par les sondes de tension 34 : on se passe ainsi d’une batterie, ce qui contribue à la compacité du dispositif de mesure, et donc à sa discrétion. En effet, comme indiqué précédemment, un tel dispositif de mesure 23 est dimensionné pour pouvoir être installé dans un coffret individuel de branchement électrique (CIBE) ou un coffret distributeur d’étage 10, qui sont généralement exigus et peu spacieux. Le boîtier 31 est donc de préférence compact, et le plus mince possible pour pouvoir être disposé entre deux fusibles du coffret 10. Dans un mode de réalisation, le boîtier 31 est de dimensions 9 cm x 5 cm x 2 cm. Sa compacité contribue à sa discrétion. Le boîtier 31 présente de préférence un point d’accrochage lui permettant d’être aisément suspendu aux câbles ou accroché au coffret 10 lors de son installation par le technicien. Dans un mode de réalisation, les sondes de tension 34 sont équipées de fiches 4mm (également appelées fiches banane), ce qui permet de les équiper, au choix, de pinces crocodiles référencées 35 ou de connecteurs magnétiques référencés 32 (qui se collent aux vis des bornes sous tension, typiquement lorsque le coffret 10 présente un indice de protection IP65, i.e. qu’il est étanche à la poussière et protégé contre les projections d’eau). On présente désormais en relation avec les figures 4 et 5 la méthode de détection de pertes non techniques selon un mode de réalisation. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité souhaite vérifier la présence de PNT sur une installation cliente, un technicien est envoyé pour installer un dispositif de mesure de consommation électrique 23 dans le coffret 10, sur la ligne d’alimentation électrique 24 du client, dans le réseau public 1. Avant son installation, le technicien connecte son smartphone 48 au dispositif de mesure 23, par exemple au moyen d’un câble USB. Le smartphone 48 entre alors en communication avec le module de communication COMM_2 référencé 42, et lui transmet diverses données de configuration telles qu’un identifiant du client, le type de mesures à effectuer et le pas de ces mesures. Cette configuration par smartphone permet de s’affranchir de la présence d’une interface de configuration sur le dispositif de mesure 23, telle qu’un clavier et un écran par exemple, ce qui rend le dispositif 23 plus compact et donc plus discret. Lorsque cette phase de configuration est terminée, le technicien accroche le dispositif de mesure 23 dans le coffret 10, et connecte les sondes de tension 34 et de courant 33 aux différents câbles de la ligne d’alimentation électrique 24. Cette installation s’opère sans interruption de l’alimentation électrique de l’installation cliente, en toute sécurité, grâce à l’utilisation d’une sonde de courant non intrusive 33. Après avoir refermé le coffret 10, le technicien peut quitter la zone, sur laquelle il ne reviendra qu’à l’issue de la campagne de mesure, qui peut durer plusieurs jours. Les données de configuration reçues par le module de communication COMM_2 42 sont enregistrées dans une mémoire MEM 44 du dispositif 23. Un processeur PROC 45 pilote le module de génération de données de mesure GEN_DATA 43, sur la base de ces données de configuration. Le module GEN_DATA 43 reçoit les mesures MES 46 effectuées par les sondes de courant 33 et de tension 44 auxquelles il est connecté. Une partie au moins de ces données de mesure est envoyée (E1), selon une fréquence d’émission déterminée (par exemple quotidiennement peu après minuit) par le module de communication COMM_1 41 vers un serveur 47 du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Cette transmission E1 se fait par exemple par voie radio, selon la norme de transmission LoRa®. En parallèle, l’ensemble des données de mesure générées par le module GEN_DATA 43 sont enregistrées dans la mémoire MEM 44, selon le pas de mesure configuré à l’initialisation. A l’issue de la campagne de mesure, le technicien revient sur site, débranche le dispositif de mesure 23 et le retire du coffret 10. Il peut alors connecter à nouveau son smartphone 48 au dispositif 23, par câble USB, pour récupérer (E2), via le module de communication COMM-2, l’ensemble des données de mesure qui ont été enregistrées dans la mémoire MEM 44. Dès que le smartphone 48 dispose d’un accès à un réseau de communication cellulaire (3G, 4G, 5G) ou local (Wi-Fi® par exemple), il transmet (E3) l’ensemble de ces données au serveur 47 du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Le serveur 47 reçoit donc les données de mesure du dispositif 23, soit directement (E1) par voie radio, soit indirectement (E2, E3) via le smartphone 48. En parallèle, il reçoit également quotidiennement les index de la consommation électrique du client, qui lui sont envoyés (E4) par le compteur communicant 13 installé au domicile du client. Un module de comparaison, au sein du serveur 47, permet de comparer les données reçues du compteur 13 et du dispositif de mesure 23, et détecter une perte non technique en cas de divergence de ces données. Le résultat de cette comparaison peut être restitué au technicien sous la forme d’un histogramme 50, tel qu’illustré en FIG. 6 . Cet histogramme 50 peut être affiché directement sur l’écran du smartphone 48, ou accessible sur un site web que le technicien peut consulter au moyen d’un PC. L’histogramme 50 présente l’énergie quotidienne consommée par le client, telle que mesurée par le compteur 13 d’une part, et servant pour la facturation, et par le dispositif de mesure 23 d’autre part. Lorsque l’énergie mesurée par le dispositif de mesure 23 est supérieure à celle mesurée par le compteur classique 13, une perte non technique est mise en évidence. L’histogramme 50 permet également d’afficher, sous forme de trait horizontal, la puissance maximale mesurée par le compteur 13 d’une part, et par le dispositif de mesure 23 d’autre part. On peut ainsi mettre en évidence une éventuelle modification du compteur 13 par le client fraudeur, pour pouvoir disposer d’une puissance maximale supérieure à celle du contrat qu’il a souscrit. D’autres représentations visuelles des données de mesure comparées peuvent être proposées, telles que des courbes d’énergie, des événements de tension, une énergie cumulée, une tension, selon les données mesurées par le dispositif 23. Le dispositif de mesure de consommation électrique 23 selon la présente divulgation procure au moins deux avantages décisifs : si le client n’est pas fraudeur, l’agent assermenté ne s’épuise pas à essayer de rentrer dans l’habitation inutilement, et peut le contrôler sans avoir à accéder au logement. La qualité de la relation client ne souffre donc pas d’une suspicion de fraude finalement non avérée. En revanche, si le client est fraudeur, l’agent assermenté peut l’informer sur le pas de la porte de l’observation d’une anomalie entre ce qui est consommé réellement et ce qui est compté (facturé) par le compteur électrique. Les modes de réalisation décrits ci-avant en relation avec les figures 1 à 6 concernent un contexte d’application de la présente divulgation, dans lequel le gestionnaire du réseau a des soupçons quant à l’existence d’une fraude par un client, et utilise le dispositif de mesure de consommation électrique 23 pour lever tout doute quant à l’existence de cette fraude. Dans un mode de réalisation complémentaire, ce dispositif 23 peut également être utilisé pour une détection de fraude à plus grande échelle sur le réseau de distribution électrique. A cette fin, le dispositif de mesure 23 est configuré pour être installé sur une ligne d’alimentation électrique 24 triphasée, dans les coffrets d’émergences du réseau électrique, à partir desquels il est possible de créer une ou plusieurs ramifications du réseau. Le dispositif 23 peut collecter l’énergie totale soutirée par les clients en aval du dispositif et ainsi détecter un écart éventuel entre la consommation réelle mesurée par le dispositif 23 et la somme des énergies mesurées quotidiennement par les compteurs électriques individuels communicants de l’ensemble des clients situés en aval du coffret d’émergence. Par exemple, si le dispositif 23 est situé au niveau d’un transformateur alimentant une grappe d’installations clientes, il est possible de mesurer grâce au dispositif de mesure 23 la consommation électrique sur l’ensemble de la grappe. De manière sous-jacente, le dispositif peut également être installé dans un coffret d’émergence qui alimente un sous-ensemble de la grappe d’installations clientes. Chacun des compteurs électriques communicants de la grappe mesure par ailleurs quotidiennement l’énergie produite par des moyens de production électrique de chaque installation cliente – comme des panneaux photovoltaïques par exemple- venant en soustraction du total. Par comparaison de ces deux valeurs de consommation électrique pour la grappe, il est possible de détecter une divergence, et, en fonction de sa valeur, d’identifier si elle résulte de pertes techniques résultant de l’effet Joule sur les câbles d’alimentation de la grappe, ou si elle traduit plus probablement l’existence de pertes non techniques. En déplaçant le dispositif 23 plus en aval sur la grappe, et en réalisant une autre campagne de mesure sur l’une des branches de l’arborescence d’alimentation de la grappe, il devient alors possible de localiser de plus en plus précisément par dichotomie la zone en écart jusqu’à l’identification du client fraudeur. En variante, il est possible de laisser le dispositif 23 dans le coffret d’émergence dans lequel il a été installé, et de rajouter plusieurs dispositifs de mesure 23 secondaires, par exemple un sur chacune des branches du réseau arborescent de la grappe. On procède alors à nouveau, pour chacun de ces dispositifs 23 secondaires, à une comparaison de la consommation électrique mesurée par le dispositif de mesure secondaire 23 et de la somme des consommations électriques remontées par les compteurs électriques communicants des installations électriques clientes de la branche sur laquelle le dispositif de mesure secondaire 23 est installé. Une divergence des consommations mesurées au niveau de l’un des dispositifs de mesure secondaires 23 permet d’identifier la branche de la grappe sur laquelle se produisent les PNT. En plaçant ainsi des dispositifs de mesure 23 de plus en plus en aval sur le réseau, il est possible, au final, d’identifier avec précision la ou les installation(s) électrique(s) cliente(s) fraudeuse(s). En utilisant un nombre modéré de dispositifs de mesure 23, il est ainsi possible pour le gestionnaire du réseau de distribution électrique de disposer d’une capacité nouvelle à détecter la fraude, et ce, grâce à la conception de dispositifs de mesure de consommation électrique 23 qui sont compacts, donc discrets, et installables en quelques minutes seulement en tout point du réseau de distribution électrique. Dispositif (23) de mesure d’une consommation électrique, configuré pour être installé sur une ligne (24) d’alimentation électrique d’un réseau public de distribution d’électricité en amont d’un compteur électrique (13) d’un client, comprenant : - au moins une sonde de courant non intrusive (33) configurée pour mesurer un courant circulant sur ladite ligne d’alimentation électrique sans provoquer de coupure de ladite ligne (24) lors de l’installation, et au moins deux sondes de tension (34) ; - un module (43) de génération de données de mesure de consommation électrique à partir de mesures (46) fournies par lesdites sondes de courant et de tension ; - une mémoire (44) pour enregistrement desdites données de mesure selon une fréquence d’enregistrement déterminée ; - un premier module (41) de communication sans fil, configuré pour émettre au moins certaines desdites données de mesure, selon une fréquence d’émission déterminée, vers un serveur (47) d’un gestionnaire dudit réseau public de distribution d’électricité ; - un second module (42) de communication bidirectionnel configuré pour recevoir des données de configuration en provenance d’un dispositif de traitement portatif (48) et pour transmettre lesdites données de mesure enregistrées dans la mémoire audit dispositif de traitement portatif. Dispositif de mesure d’une consommation électrique selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite au moins une sonde de courant non intrusive (33) appartient au groupe comprenant : - un transformateur de courant à tore ouvrant ; - un capteur de courant à effet Hall ; - une bobine de Rogowski ; - un capteur de courant à effet Neel. Dispositif de mesure d’une consommation électrique selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu’il est alimenté électriquement par un courant prélevé par lesdites au moins deux sondes de tension (34) sur ladite ligne d’alimentation électrique (24). Dispositif de mesure d’une consommation électrique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que lesdites données de configuration appartiennent au groupe comprenant : - un identifiant du client ; - une valeur de ladite fréquence d’enregistrement déterminée ; - une valeur de ladite fréquence d’émission déterminée ; - une nature desdites données de mesure à générer ou à émettre par ledit premier module de communication sans fil. Dispositif de mesure d’une consommation électrique selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit premier module de communication sans fil (41) est apte à communiquer selon un standard de communication de type LoRa et en ce que ledit second module de communication (42) est apte à communiquer avec ledit dispositif de traitement portatif (48) selon une technologie de communication filaire. Dispositif de mesure d’une consommation électrique selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’il est dimensionné pour pouvoir être installé dans un coffret (10) individuel de branchement électrique ou un coffret (10) distributeur d’étage ou un coffret d’émergence et en ce qu’il est de la même couleur que ledit coffret. Système de détection d’une perte non technique sur un réseau de distribution d’électricité, ledit système comprenant : - au moins un compteur (13) électrique communicant d’au moins une installation électrique d’un client, configuré pour émettre de premières données de mesure de consommation électrique de ladite installation, selon une fréquence d’émission déterminée, vers un serveur (47) d’un gestionnaire dudit réseau de distribution d’électricité ; - un dispositif (23) de mesure d’une consommation électrique selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, installé dans ledit réseau public (11) de distribution d’électricité sur une ligne d’alimentation électrique (24) en amont dudit au moins un compteur électrique communicant (13), et configuré pour émettre des deuxièmes données de mesure de consommation électrique de ladite au moins une installation selon ladite fréquence d’émission déterminée vers ledit serveur ; - un dispositif de traitement portatif (48), apte à se connecter audit dispositif de mesure d’une consommation électrique pour lui transmettre des données de configuration et pour recevoir lesdites deuxièmes données de mesure de consommation électrique enregistrées dans une mémoire (44) dudit dispositif de mesure, ledit dispositif de traitement portatif comprenant en outre un module de communication configuré pour transmettre (E3) lesdites deuxièmes données de mesure reçues audit serveur ; - un module de comparaison d’une somme desdites premières données de mesure et desdites deuxièmes données de mesure de consommation électrique reçues par ledit serveur, apte à générer un indicateur de détection (50) d’une perte non technique sur une portion dudit réseau située en aval dudit dispositif de mesure en cas de divergence de ladite somme desdites premières données de mesure et desdites deuxièmes données de mesure. Procédé de détection d’une perte non technique sur une portion d’un réseau de distribution d’électricité, ladite portion comprenant au moins une installation électrique d’un client comprenant un compteur électrique communicant (13), configuré pour émettre de premières données de mesure de consommation électrique de ladite installation, selon une fréquence d’émission déterminée, vers un serveur (47) d’un gestionnaire dudit réseau de distribution d’électricité, caractérisé en ce que ledit procédé comprend : - une configuration d’un dispositif (23) de mesure d’une consommation électrique selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, au moyen d’un dispositif de traitement portatif (48) ; - une installation dudit dispositif de mesure configuré, sur une ligne d’alimentation électrique (24) en amont dudit au moins un compteur électrique communicant, sans coupure de ladite ligne ; - une génération de deuxièmes données de mesure de consommation électrique à partir de mesures fournies par au moins une sonde de courant (33) et au moins deux sondes de tension (34) dudit dispositif de mesure ; - une transmission (E1-E3) desdites deuxièmes données de mesure audit serveur (47) du gestionnaire dudit réseau de distribution d’électricité. Procédé de détection d’une perte non technique selon la revendication 8, caractérisé en ce que ladite transmission desdites deuxièmes données de mesure audit serveur est effectuée par un premier module de communication sans fil dudit dispositif de mesure selon ladite fréquence d’émission déterminée et/ou par l’intermédiaire d’un dispositif de traitement portatif en communication avec un second module de communication bidirectionnel dudit dispositif de mesure. Procédé de détection d’une perte non technique selon l'une quelconque des revendications 8 et 9, caractérisé en ce qu’il comprend également une comparaison d’une somme desdites premières données de mesure de ladite portion et desdites deuxièmes données de mesure de consommation électrique reçues par ledit serveur, et une génération d’un indicateur de détection d’une perte non technique sur ladite portion en cas de divergence de la somme desdites premières données de mesure et desdites deuxièmes données de mesure.