Brevet FR3162265A1 — publié le 20251121

L’installation (21) comprend : un circuit primaire (22) de fluide frigorigène, comportant : - une unité extérieure (23) comportant au moins : un premier compresseur (34), un premier échangeur de chaleur (25) configuré pour échanger de la chaleur entre un premier fluide frigorigène et l’air extérieur, et au moins un premier détendeur (26), - une unité intérieure (29) comportant au moins un deuxième échangeur de chaleur (30) configuré pour échanger de la chaleur entre le premier fluide frigorigène et l’air intérieur, un circuit secondaire (32) de fluide frigorigène indépendant du circuit primaire (22), destiné à être installé à l’intérieur de l’habitation et comportant : - un chauffe-eau comprenant une cuve (33), un condenseur (35), un deuxième compresseur (34) et au moins un deuxième détendeur (36), le circuit primaire (22) comprenant au moins un troisième échangeur de chaleur (37) permettant de coupler thermiquement le circuit primaire (22) et le circuit secondaire (32) de façon directe ou indirecte. Figure de l’abrégé : Figure 2 Installation pour le chauffage et/ou le refroidissement d’une habitation, et pour la production d’eau chaude, notamment sanitaire La présente divulgation concerne une installation pour le chauffage et/ou le refroidissement d’une habitation, et pour la production d’eau chaude, notamment sanitaire. Sur la FIG. 1 est représenté un chauffe-eau thermodynamique multi-services 1 constitué de trois éléments principaux situés sur un circuit primaire 2 de fluide frigorigène dans lequel est destiné à circuler un premier fluide frigorigène : - une unité extérieure 3, située à l’extérieur de l’habitation et visible en haut de la FIG. 1 , comprenant un compresseur 4, un premier échangeur 5 de chaleur entre le premier fluide frigorigène et l’air extérieur, et au moins un détendeur 6, 7. Dans le cas d’un système ayant les deux fonctions chauffage/refroidissement, l’unité extérieure 3 est réversible. Le changement de mode entre réfrigération et chauffage se fait via l’activation d’une vanne quatre voies 8 sur laquelle est connecté le compresseur 4 ; - une ou plusieurs unités intérieures 9 positionnées dans les différentes pièces à chauffer et/ou refroidir, dont l’une est représentée en bas de la FIG. 1 , comprenant un deuxième échangeur 10 de chaleur entre le premier fluide frigorigène et l’air intérieur. Cette unité intérieure 9 remplit une fonction de chauffage et/ou une fonction de refroidissement. - une cuve 11 configurée pour recevoir un fluide à chauffer, en particulier de l’eau chaude sanitaire, et un condenseur 12 pour échanger la chaleur entre le fluide à chauffer et le premier fluide frigorigène. Une paroi 17 est schématisée pour distinguer l’intérieur de l’extérieur de l’habitation. Les systèmes multi-services sont particulièrement efficaces avec les fluides frigorigènes R410A (peu à peu abandonné car présentant un potentiel de réchauffement global élevé) et R32 qui présente des pressions et des densités en phase vapeur élevées pour les températures de condensation usuelles. Le fluide frigorigène R290, utilisé en remplacement des fluides R410A et R32, est inflammable et une charge limite dudit fluide frigorigène dans le circuit de fluide frigorigène ne doit pas être dépassée pour son utilisation en toute sécurité. Cette charge limite est définie par la norme EN IEC 60335-2-40. Les différentes unités intérieures 9 et la cuve 11 sont branchées en parallèle. Des vannes solénoïdes 13 permettent d’isoler la ou les unités intérieures 9 de la cuve 11 lorsque nécessaire. Ce système présente un volume interne important car tous les circuits sont interconnectés. Cela se traduit par l’utilisation d’une charge de fluide frigorigène élevée et, en fonction des configurations, des problèmes de migration de charge. Un problème de migration de charge consiste en l’accumulation de charge de fluide frigorigène dans des parties du circuit qui ne sont pas en fonctionnement. Une possibilité de calculer la charge limite de fluide frigorigène est définie dans la norme EN IEC 60335-2-40 et considère la limite inférieure d’inflammabilité (LFL) dudit fluide frigorigène, la surface effective de la pièce et la hauteur la plus basse à laquelle peut se produire une fuite de fluide frigorigène. Plus cette hauteur est élevée et plus la valeur de charge limite est élevée. On obtient une masse variable mlim,v qui dépend de l’environnement du produit. Par exemple, un système thermodynamique avec une unité intérieure positionnée à 2,2 m de haut dans une pièce de 30 m² pourra contenir une charge de propane mlim,v d’environ 500 g. Lorsque l’on a un système thermodynamique comprenant une cuve de chauffe-eau à l’intérieur d’une habitation et une unité extérieure à l’extérieur de celle-ci, la charge maximale admissible de fluide frigorigène dans le cas de fluides frigorigènes inflammables selon la norme EN IEC 60335-2-40 est faible car il faut considérer l’endroit de fuite de la cuve le plus bas, qui correspond généralement au bas de la cuve par rapport à la direction verticale. En d’autres termes, la présence de la cuve pénalise la charge maximale pour le système entier. La présente invention a pour objectif de remédier aux inconvénients précités. Résumé La présente divulgation vient améliorer la situation. Il est proposé une installation pour le chauffage et/ou le refroidissement d’une habitation, et pour la production d’eau chaude, notamment sanitaire, l’installation comprenant : - un circuit primaire de fluide frigorigène dans lequel est destiné à circuler un premier fluide frigorigène, comportant : - une unité extérieure destinée à être installée à l’extérieur de l’habitation et comportant au moins : un premier compresseur, un premier échangeur de chaleur configuré pour échanger de la chaleur entre le premier fluide frigorigène et l’air extérieur, et au moins un premier détendeur, - une unité intérieure destinée à être installée à l’intérieur de l’habitation et comportant au moins un deuxième échangeur de chaleur configuré pour échanger de la chaleur entre le premier fluide frigorigène et l’air intérieur, - un circuit secondaire de fluide frigorigène indépendant du circuit primaire de fluide frigorigène dans lequel est destiné à circuler un deuxième fluide frigorigène, et destiné à être installé à l’intérieur de l’habitation et comportant : - un chauffe-eau comprenant une cuve configurée pour recevoir un fluide à chauffer, un condenseur, un deuxième compresseur et au moins un deuxième détendeur, l’installation étant caractérisée en ce que le circuit primaire comprend au moins un troisième échangeur de chaleur permettant de coupler thermiquement le circuit primaire et le circuit secondaire de façon directe ou indirecte. Les caractéristiques exposées dans les paragraphes suivants peuvent, optionnellement, être mises en œuvre, indépendamment les unes des autres ou en combinaison les unes avec les autres : l’unité intérieure et le troisième échangeur de chaleur sont positionnés de façon à ce que le point de fuite le plus bas du circuit primaire soit situé à une hauteur par rapport au sol prise selon la direction verticale supérieure à 50 cm ; le circuit primaire comprend une première charge en premier fluide frigorigène, et le circuit secondaire comprend une deuxième charge en deuxième fluide frigorigène, la deuxième charge étant inférieure à la première charge ; le circuit primaire contient une charge en kg en premier fluide frigorigène supérieure au produit d’un volume de référence indépendant de la nature du fluide et fixé à 4 m 3 , et de la limite inférieure d’inflammabilité du fluide en kg/m 3 , par exemple définie dans la norme internationale ISO/FDIS 817 ; le troisième échangeur de chaleur est disposé en série avec le deuxième échangeur de chaleur sur le circuit primaire ; le troisième échangeur de chaleur est positionné sur le circuit primaire entre le deuxième échangeur de chaleur et le premier détendeur ; le chauffe-eau comprend un moyen de communication avec l’unité intérieure ; le troisième échangeur est un échangeur à plaques ; L’installation comprend un circuit tertiaire de fluide caloporteur, dans lequel est destiné à circuler un fluide caloporteur et destiné à être installé à l’intérieur de l’habitation, le troisième échangeur de chaleur étant configuré pour échanger de la chaleur entre le circuit tertiaire et le circuit primaire, et le circuit de fluide caloporteur comprenant un quatrième échangeur de chaleur configuré pour échanger de la chaleur entre le circuit tertiaire et le circuit secondaire ; l’unité intérieure et la cuve du chauffe-eau sont situés à l’intérieur d’un unique habillage ; le circuit primaire comprend un troisième détendeur placé entre le deuxième échangeur de chaleur et le troisième échangeur de chaleur. D’autres caractéristiques, détails et avantages apparaîtront à la lecture de la description détaillée ci-après, et à l’analyse des dessins annexés, sur lesquels : Fig. 1 FIG. 1 montre un chauffe-eau thermodynamique multi-services selon un mode de réalisation de l’art antérieur. Fig. 2 FIG. 2 montre une architecture d’installation pour le chauffage et le refroidissement d’une habitation, et pour la production d’eau chaude sanitaire selon un premier mode de réalisation. Fig. 3 FIG. 3 montre de façon schématique une pièce intérieure d’une habitation dans laquelle l’unité intérieure de l’installation pour le chauffage et le refroidissement d’une habitation est située au-dessus de la cuve de production d’eau chaude sanitaire. Fig. 4 FIG. 4 montre une architecture d’installation pour le chauffage et le refroidissement d’une habitation, et pour la production d’eau chaude selon un deuxième mode de réalisation. On entend par flux d’air intérieur Fi un flux d’air à destination de l’intérieur de l’habitation. On entend par flux d’air extérieur Fe un flux d’air qui n’est pas à destination de l’intérieur de l’habitation. Autrement dit, ce flux d’air Fe reste à l’extérieur de l’habitation. Dans la suite de la description, l’expression « un élément est placé entre A et B » signifie que A, l’élément et B sont placés successivement sur un circuit de fluide frigorigène. Dans la suite de la description, les termes « sur », « sous », « au-dessus », « en-dessous », « haut », « bas » s’entendent par rapport à la direction verticale Z dans des conditions habituelles de positionnement d’une installation à l’intérieur d’une habitation. Sur la FIG. 2 est représentée une installation 21 pour le chauffage et le refroidissement d’une habitation, et pour la production d’eau chaude, notamment sanitaire, selon un premier mode de réalisation. L’installation 21 comprend un circuit primaire 22 de fluide frigorigène dans lequel est destiné à circuler un premier fluide frigorigène. Le circuit primaire 22 comporte une unité extérieure 23, située à l’extérieur de l’habitation, et une ou plusieurs unités intérieures 29, situées à l’intérieur de l’habitation dans les différentes pièces à chauffer et/ou refroidir. Une paroi 27 est schématisée pour distinguer l’intérieur de l’extérieur de l’habitation. L’unité extérieure 23 comprenant un premier compresseur 24, un premier échangeur 25 de chaleur configuré pour échanger de la chaleur avec un flux d’air extérieur Fe à l’habitation, et au moins un premier détendeur 26. Dans le cas d’un système ayant les deux fonctions chauffage/refroidissement, l’unité extérieure 23 est réversible. Le changement de mode entre réfrigération et chauffage se fait par exemple via l’activation d’une vanne quatre voies 28 sur laquelle est connecté le premier compresseur 24. L’unité intérieure 29 comprend un deuxième échangeur 30 de chaleur configuré pour échanger de la chaleur avec un flux d’air intérieur Fi à l’habitation. Cette unité intérieure 29 remplit une fonction de chauffage et/ou une fonction de refroidissement selon le positionnement de la vanne quatre voies 28. Le premier fluide frigorigène du circuit primaire de fluide frigorigène 22 est ici un fluide chimique tel que le R290, le R410A ou le R32. De préférence, le premier fluide frigorigène du circuit primaire 22 est le R290. Le premier fluide frigorigène du circuit primaire de fluide frigorigène 22 est en particulier un fluide inflammable. Le premier compresseur 24, le deuxième échangeur de chaleur 30, le premier détendeur 26 et le premier échangeur de chaleur 25 sont disposés successivement en série dans le circuit primaire 22 et sont donc traversés par le premier fluide frigorigène. Ils forment ensemble une pompe à chaleur. Le premier échangeur de chaleur 25 est configuré pour fonctionner au moins en évaporateur quand l’unité extérieure 23 n’est pas réversible. En particulier, le premier échangeur de chaleur 25 est un échangeur tubulaire à ailettes. Un ventilateur peut être activé afin d’augmenter si nécessaire le débit du flux d’air extérieur Fe. Le deuxième échangeur de chaleur 30 est configuré pour fonctionner au moins en condenseur quand l’unité intérieure 29 n’est pas réversible. En particulier, le deuxième échangeur de chaleur 30 est un échangeur tubulaire à ailettes. Un ventilateur peut être activé afin d’augmenter si nécessaire le débit du flux d’air intérieur Fi. Ainsi, en mode chauffage, le premier fluide frigorigène circule dans le premier compresseur 24 où il est comprimé, de préférence à l’état gazeux. En conséquence, la température et la pression du premier fluide frigorigène sont augmentées dans le premier compresseur 24. Le premier fluide frigorigène ainsi chauffé circule vers le deuxième échangeur de chaleur 30 situé dans l’unité intérieure 29 qui fonctionne en condenseur, où il se condense et transfère de la chaleur à un flux d’air intérieur Fi pour chauffer l’intérieur de l’habitation. La pression du premier fluide frigorigène, de préférence à l’état liquide à l’entrée du premier détendeur 26, diminue dans le premier détendeur 26 de l’unité extérieure 23. En conséquence, la température du premier fluide frigorigène diminue dans le premier détendeur 26. Dans le premier échangeur de chaleur 25 qui fonctionne en évaporateur, le fluide frigorigène échange de la chaleur avec un flux d’air extérieur Fe à l’habitation pour puiser de l’énergie calorifique du flux d’air extérieur Fe. Pour passer en mode climatisation, la vanne quatre voies 28 est changée de position. Le premier fluide frigorigène circule dans le premier compresseur 24 où il est comprimé, de préférence à l’état gazeux. En conséquence, la température et la pression du premier fluide frigorigène sont augmentées dans le premier compresseur 24. Le premier fluide frigorigène ainsi chauffé circule vers le premier échangeur de chaleur 25 qui fonctionne en condenseur, où il se condense et transfère de la chaleur à un flux d’air extérieur Fe pour le réchauffer. La pression du premier fluide frigorigène, de préférence à l’état liquide à l’entrée du premier détendeur 26, diminue dans le premier détendeur 26 de l’unité extérieure 23. En conséquence, la température du premier fluide frigorigène diminue dans le premier détendeur 26. Dans le deuxième échangeur de chaleur 30 qui fonctionne en évaporateur, le premier fluide frigorigène échange de la chaleur avec un flux d’air intérieur Fi à l’habitation pour puiser de l’énergie calorifique du flux d’air intérieur Fi et ainsi refroidir l’intérieur de l’habitation. L’installation 21 comprend en outre un circuit secondaire 32 de fluide frigorigène dans lequel est destiné à circuler un deuxième fluide frigorigène. Le circuit secondaire 32 de fluide frigorigène est situé à l’intérieur de l’habitation et permet de chauffer un fluide à chauffer contenu dans une cuve 33. Le fluide à chauffer est en particulier de l’eau chaude sanitaire. Le circuit secondaire 32 est constitué d’un chauffe-eau thermodynamique. Par exemple, le deuxième fluide frigorigène est identique au premier fluide frigorigène, ou différent. Le deuxième fluide frigorigène est ici un fluide chimique tel que le R290, le R410A ou le R32. De préférence, le deuxième fluide frigorigène du circuit secondaire 32 est le R290. Le deuxième fluide frigorigène est en particulier un fluide inflammable. Sur l’exemple de la FIG. 2 , le circuit secondaire 32 comprend un deuxième compresseur 34, un condenseur 35 couplé thermiquement au fluide à chauffer contenu dans la cuve 33, un deuxième détendeur 36 et un troisième échangeur de chaleur 37 configuré pour échanger de la chaleur avec le premier fluide frigorigène du circuit primaire 22 de fluide frigorigène. Le troisième échangeur de chaleur 37 est placé sur le circuit primaire 22 entre le deuxième échangeur de chaleur 30 et le premier détendeur 26. Le deuxième compresseur 34, le condenseur 35, le deuxième détendeur 36 et le troisième échangeur de chaleur 37 sont disposés successivement en série dans le circuit secondaire 32 et sont donc traversés par le deuxième fluide frigorigène. En variante, le troisième échangeur de chaleur 37 est disposé en parallèle du deuxième échangeur de chaleur 30. En fonctionnement, le deuxième fluide frigorigène circule dans le deuxième compresseur 34 où il est comprimé, de préférence à l’état gazeux. En conséquence, la température et la pression du deuxième fluide frigorigène sont augmentées dans le deuxième compresseur 34. Le deuxième fluide frigorigène ainsi chauffé circule vers le condenseur 35, où il se condense et transfère de la chaleur au fluide à chauffer à l’intérieur de la cuve 33. La pression du deuxième fluide frigorigène, de préférence à l’état liquide à l’entrée du deuxième détendeur 36, diminue dans le deuxième détendeur 36. En conséquence, la température du deuxième fluide frigorigène diminue dans le deuxième détendeur 36. Dans le troisième échangeur de chaleur 37, le deuxième fluide frigorigène échange de la chaleur avec le premier fluide frigorigène du circuit primaire 22. En mode chauffage, le chauffage du fluide contenu dans la cuve 33 conduit à un sous-refroidissement du premier fluide frigorigène circulant dans le circuit primaire 22 faisant suite au chauffage du flux d’air intérieur Fi lors du passage du fluide frigorigène dans le deuxième échangeur de chaleur 30. Le deuxième fluide frigorigène échange de la chaleur avec le premier fluide frigorigène du circuit primaire 22 pour puiser de l’énergie calorifique du premier fluide frigorigène. Le coefficient de performance de la pompe à chaleur du circuit primaire 22 est ainsi amélioré. Il est envisageable de descendre à des températures inférieures à 20°C en entrée du premier détendeur 26. En mode climatisation, le premier fluide frigorigène circulant dans le circuit primaire 22 est refroidi postérieurement à la détente dans le premier détendeur 26 lors du passage du fluide frigorigène dans le deuxième échangeur de chaleur 30. Le deuxième fluide frigorigène échange de la chaleur avec le premier fluide frigorigène du circuit primaire 22 pour puiser de l’énergie calorifique du premier fluide frigorigène La performance de la pompe à chaleur est améliorée avec la récupération d’une partie des calories dans la cuve 33. Un tel phénomène est également appelé « free cooling ». Selon ce mode de réalisation, le circuit primaire 22 de fluide frigorigène et le circuit secondaire 32 de fluide frigorigène sont couplés thermiquement directement. Ainsi, l’unité intérieure 29 et la cuve 33 sont disposées sur deux circuits de fluide frigorigène différents. Grâce à l’installation 21 décrite ci-dessus, il est possible d’augmenter la charge maximale de fluide frigorigène dans le circuit primaire et le circuit secondaire puisque ces deux circuits sont à présent indépendants l’un de l’autre. La problématique de migration de charge est grandement limitée. De préférence, le circuit primaire 22 comprend une première charge en premier fluide frigorigène, et le circuit secondaire 32 comprend une deuxième charge en deuxième fluide frigorigène, la deuxième charge étant inférieure à la première charge. Le circuit secondaire 32 étant plus souvent positionné plus près du sol que l’unité intérieure 29, la charge limite de fluide frigorigène est inférieure dans le circuit secondaire 32 que dans le circuit primaire 22. Ainsi, il est avantageux que la deuxième charge en premier fluide frigorigène soit inférieure à la première charge en deuxième fluide frigorigène. Le circuit primaire 22 contient par exemple une charge en kg en premier fluide frigorigène supérieure au produit d’un volume de référence indépendant de la nature du fluide et fixé à 4 m 3 , et de la limite inférieure d’inflammabilité du fluide en kg/m 3 , par exemple définie dans la norme internationale ISO/FDIS 817. De préférence, l’unité intérieure 29 et le troisième échangeur de chaleur 37 sont positionnés de façon à ce que le point de fuite le plus bas du circuit primaire 22 soit situé à une hauteur H par rapport au sol prise selon la direction verticale Z supérieure à 50 cm, de préférence supérieure à 150 cm. En particulier, l’unité intérieure 29 et le troisième échangeur de chaleur 37 sont positionnés à une distance du sol prise selon la direction verticale Z plus élevée que la cuve 33 ( FIG. 3 ). Par « point de fuite le plus bas », il est entendu un point du circuit primaire de fluide frigorigène par lequel du fluide frigorigène peut fuir du circuit primaire. Ce point est le plus bas par rapport à la direction verticale Z. La hauteur du point de fuite le plus bas est déterminante pour la charge limite de fluide frigorigène pouvant être utilisée dans le circuit, par exemple d’après la norme EN IEC 60335-2-40. Le circuit secondaire 32 contient de préférence une charge de fluide frigorigène inférieure à la valeur de charge limite sans contrainte de sécurité additionnelle. Le circuit secondaire 32 contient par exemple une charge en kg en premier fluide frigorigène inférieure au produit d’un volume de référence indépendant de la nature du fluide et fixé à 4 m 3 , et de la limite inférieure d’inflammabilité du fluide en kg/m 3 , par exemple définie dans la norme internationale ISO/FDIS 817. Ainsi, le circuit secondaire 32 peut être installé dans une pièce peu importe sa surface et peu importe la hauteur minimale du circuit secondaire 32, d’après la norme EN IEC 60335-2-40. Le troisième échangeur de chaleur 37 est de préférence un échangeur à plaques. En particulier, le troisième échangeur de chaleur 37 est un échangeur à plaques à simple ou doubles parois. Le circuit secondaire 32 comprend avantageusement un moyen de communication avec l’unité intérieure 29. Le moyen de communication emploie par exemple un protocole de communication de type sans fil ou filaire. Cela permet notamment de s’assurer du démarrage de l’unité intérieure 29 en cas de besoin de chauffe du fluide à chauffer contenu dans la cuve 33. Selon un aspect, l’unité intérieure 29, le troisième échangeur de chaleur 37 et la cuve 33 forment un produit monobloc et sont situés à l’intérieur d’un unique habillage. De préférence, la cuve 33 et le troisième échangeur de chaleur 37 sont hermétiquement scellés. Par exemple, la cuve 33 et le troisième échangeur de chaleur 37 sont hermétiquement scellés par brasage. Selon une variante du premier mode de réalisation, un troisième détendeur 40 est placé entre le deuxième échangeur de chaleur 30 et le troisième échangeur de chaleur 37. Ce troisième détendeur 40 permet de travailler à des niveaux de pression différents entre le deuxième échangeur de chaleur 30 et le troisième échangeur de chaleur 37. En particulier, en mode chauffage, le fluide réfrigérant en sortie du deuxième échangeur de chaleur 30 est refroidi dans le troisième détendeur 40 et passe à l’état de mélange liquide-vapeur avant d’entrer dans le troisième échangeur de chaleur 37. L’efficacité de l’échange de chaleur dans le troisième échangeur de chaleur 37 est ainsi améliorée et la sécurité de l’installation 21 augmentée. En particulier, en mode climatisation, le fluide réfrigérant en sortie du troisième échangeur de chaleur 37 est à nouveau refroidi dans le troisième détendeur 40 avant d’entrer dans le deuxième échangeur de chaleur 30. L’efficacité de l’échange de chaleur dans le deuxième échangeur de chaleur 37 est ainsi améliorée et la sécurité de l’installation 21 augmentée. Sur la FIG. 4 est représentée une installation 21 pour le chauffage et le refroidissement d’une habitation, et pour la production d’eau chaude, notamment sanitaire, selon un deuxième mode de réalisation. Dans ce mode de réalisation, le circuit primaire 22 de fluide frigorigène est inchangé par rapport au premier mode de réalisation. Le circuit secondaire 32 de fluide frigorigène est également inchangé. L’installation 21 comprend en outre un circuit tertiaire 42 de fluide caloporteur disposé entre le circuit primaire 22 et le circuit secondaire 32, dans lequel est destiné à circuler un fluide caloporteur, et destiné à être installé à l’intérieur de l’habitation. Le fluide caloporteur est par exemple de l’eau. Le circuit tertiaire 42 de fluide caloporteur comporte un troisième échangeur de chaleur 37 configuré pour échanger de la chaleur entre le circuit tertiaire 42 et le circuit primaire 22, et un quatrième échangeur de chaleur 46 configuré pour échanger de la chaleur entre le circuit tertiaire 42 et le circuit secondaire 32. Le circuit tertiaire 42 comprend avantageusement une pompe 44. La pompe 44, le quatrième échangeur de chaleur 46 et le troisième échangeur de chaleur 37 sont disposés successivement en série dans le circuit tertiaire 42 et sont donc traversés par le fluide caloporteur. Dans le circuit primaire 22, le troisième échangeur de chaleur 37 est disposé entre le deuxième échangeur de chaleur 30 et le premier détendeur 26 en série. En variante, le troisième échangeur de chaleur 37 est disposé en parallèle du deuxième échangeur de chaleur 30. Dans le circuit secondaire 32, le quatrième échangeur de chaleur 46 est disposé entre le deuxième détendeur 36 et le deuxième compresseur 34 en série. L’interposition d’un circuit de fluide caloporteur tertiaire 42 de fluide caloporteur entre le circuit primaire 22 et le circuit secondaire 32 permet de séparer physiquement lesdits circuits primaire 22 et secondaire 32, par exemple pour les installer dans deux pièces distinctes de l’habitation. En effet, le fluide caloporteur n’est pas un fluide inflammable et ne présente pas de charge limite à respecter dans le circuit. Dans le cas où le fluide caloporteur est de l’eau, les pertes thermiques dans le circuit tertiaire 42 sont réduites, et l’eau peut être maintenue dans le circuit tertiaire 42 à des températures comprises entre 20°C et 30°C. Ainsi, en mode chauffage, le premier fluide frigorigène circule dans le premier compresseur 24 où il est comprimé, de préférence à l’état gazeux. En conséquence, la température et la pression du premier fluide frigorigène sont augmentées dans le premier compresseur 24. Le premier fluide frigorigène ainsi chauffé circule vers le deuxième échangeur de chaleur 30 situé dans l’unité intérieure 29 qui fonctionne en condenseur, où il se condense et transfère de la chaleur à un flux d’air intérieur Fi pour chauffer l’intérieur de l’habitation. Le premier fluide frigorigène circule ensuite vers le troisième échangeur de chaleur 37, où il transfère de la chaleur au fluide caloporteur du circuit tertiaire 42. La pression du premier fluide frigorigène, de préférence à l’état liquide à l’entrée du premier détendeur 26, diminue dans le premier détendeur 26 de l’unité extérieure 23. En conséquence, la température du premier fluide frigorigène diminue dans le premier détendeur 26. Dans le premier échangeur de chaleur 25 qui fonctionne en évaporateur, le fluide frigorigène échange de la chaleur avec un flux d’air extérieur Fe à l’habitation pour puiser de l’énergie calorifique du flux d’air extérieur Fe. Dans le circuit tertiaire 42, le fluide caloporteur chauffé après son passage dans le troisième échangeur de chaleur 37 circule vers le quatrième échangeur de chaleur 46, où il transfère de la chaleur au deuxième fluide frigorigène circulant dans le circuit secondaire 32. Dans le circuit secondaire 32, le deuxième fluide frigorigène circule dans le premier compresseur 34 où il est comprimé, de préférence à l’état gazeux. En conséquence, la température et la pression du deuxième fluide frigorigène sont augmentées dans le deuxième compresseur 34. Le deuxième fluide frigorigène ainsi chauffé circule vers le condenseur 35, où il se condense et transfère de la chaleur au fluide à chauffer à l’intérieur de la cuve 33. La pression du deuxième fluide frigorigène, de préférence à l’état liquide à l’entrée du deuxième détendeur 36, diminue dans le deuxième détendeur 36. En conséquence, la température du deuxième fluide frigorigène diminue dans le deuxième détendeur 36. Dans le quatrième échangeur de chaleur 46, le deuxième fluide frigorigène échange de la chaleur avec le fluide caloporteur du circuit tertiaire 42 pour puiser de l’énergie calorifique du fluide caloporteur. Ainsi, dans ce mode de réalisation, le circuit primaire 22 de fluide frigorigène et le circuit secondaire 32 de fluide frigorigène sont couplés thermiquement indirectement via le circuit tertiaire de fluide caloporteur 42. Pour passer en mode climatisation, la vanne quatre voies 28 est changée de position. Le premier fluide frigorigène circule dans le premier compresseur 24 où il est comprimé, de préférence à l’état gazeux. En conséquence, la température et la pression du premier fluide frigorigène sont augmentées dans le premier compresseur 24. Le premier fluide frigorigène ainsi chauffé circule vers le premier échangeur de chaleur 25 qui fonctionne en condenseur, où il se condense et transfère de la chaleur à un flux d’air extérieur Fe pour le réchauffer. La pression du premier fluide frigorigène, de préférence à l’état liquide à l’entrée du premier détendeur 26, diminue dans le premier détendeur 26 de l’unité extérieure 23. En conséquence, la température du premier fluide frigorigène diminue dans le premier détendeur 26. Le premier fluide frigorigène circule ensuite vers le troisième échangeur de chaleur 37, où il transfère de la chaleur au fluide caloporteur du circuit tertiaire 42. Dans le deuxième échangeur de chaleur 30 qui fonctionne en évaporateur, le premier fluide frigorigène échange de la chaleur avec un flux d’air intérieur Fi à l’habitation pour puiser de l’énergie calorifique du flux d’air intérieur Fi et ainsi refroidir l’intérieur de l’habitation. Dans le circuit tertiaire 42, le fluide caloporteur chauffé après son passage dans le troisième échangeur de chaleur 37 circule vers le quatrième échangeur de chaleur 46, où il transfère de la chaleur au deuxième fluide frigorigène circulant dans le circuit secondaire 32. Dans le circuit secondaire 32, le deuxième fluide frigorigène circule dans le premier compresseur 34 où il est comprimé, de préférence à l’état gazeux. En conséquence, la température et la pression du deuxième fluide frigorigène sont augmentées dans le deuxième compresseur 34. Le deuxième fluide frigorigène ainsi chauffé circule vers le condenseur 35, où il se condense et transfère de la chaleur au fluide à chauffer à l’intérieur de la cuve 33. La pression du deuxième fluide frigorigène, de préférence à l’état liquide à l’entrée du deuxième détendeur 36, diminue dans le deuxième détendeur 36. En conséquence, la température du deuxième fluide frigorigène diminue dans le deuxième détendeur 36. Dans le quatrième échangeur de chaleur 46, le deuxième fluide frigorigène échange de la chaleur avec le fluide caloporteur du circuit tertiaire 42 pour puiser de l’énergie calorifique du fluide caloporteur. Selon une variante du deuxième mode de réalisation, un troisième détendeur 40 est placé entre le deuxième échangeur de chaleur 30 et le troisième échangeur de chaleur 37. Ce troisième détendeur 40 permet de travailler à des niveaux de pression différents entre le deuxième échangeur de chaleur 30 et le troisième échangeur de chaleur 37. En particulier, en mode chauffage, le fluide réfrigérant en sortie du deuxième échangeur de chaleur 30 est refroidi dans le troisième détendeur 40 et passe à l’état liquide-vapeur avant d’entrer dans le troisième échangeur de chaleur 37 pour transférer de l’énergie calorifique au fluide caloporteur. L’efficacité de l’échange de chaleur dans le troisième échangeur de chaleur 37 est ainsi améliorée et la sécurité de l’installation 21 augmentée. En particulier, en mode climatisation, le fluide réfrigérant en sortie du troisième échangeur de chaleur 37 est à nouveau refroidi dans le troisième détendeur 40 avant d’entrer dans le deuxième échangeur de chaleur 30 pour refroidir le flux d’air intérieur Fi. L’efficacité de l’échange de chaleur dans le deuxième échangeur de chaleur 37 est ainsi améliorée et la sécurité de l’installation 21 augmentée. Installation (21) pour le chauffage et/ou le refroidissement d’une habitation, et pour la production d’eau chaude, notamment sanitaire, l’installation (21) comprenant : - un circuit primaire (22) de fluide frigorigène dans lequel est destiné à circuler un premier fluide frigorigène, comportant : - une unité extérieure (23) destinée à être installée à l’extérieur de l’habitation et comportant au moins : un premier compresseur (34), un premier échangeur de chaleur (25) configuré pour échanger de la chaleur entre le premier fluide frigorigène et l’air extérieur, et au moins un premier détendeur (26), - une unité intérieure (29) destinée à être installée à l’intérieur de l’habitation et comportant au moins un deuxième échangeur de chaleur (30) configuré pour échanger de la chaleur entre le premier fluide frigorigène et l’air intérieur, - un circuit secondaire (32) de fluide frigorigène indépendant du circuit primaire (22) de fluide frigorigène dans lequel est destiné à circuler un deuxième fluide frigorigène, et destiné à être installé à l’intérieur de l’habitation et comportant : - un chauffe-eau comprenant une cuve (33) configurée pour recevoir un fluide à chauffer, un condenseur (35), un deuxième compresseur (34) et au moins un deuxième détendeur (36), l’installation (21) étant caractérisée en ce que le circuit primaire (22) comprend au moins un troisième échangeur de chaleur (37) permettant de coupler thermiquement le circuit primaire (22) et le circuit secondaire (32) de façon directe ou indirecte. Installation (21) selon la revendication 1, dans laquelle l’unité intérieure (29) et le troisième échangeur de chaleur (37) sont positionnés de façon à ce que le point de fuite le plus bas du circuit primaire (22) soit situé à une hauteur (H) par rapport au sol prise selon la direction verticale (Z) supérieure à 50 cm. Installation (21) selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle le circuit primaire (22) comprend une première charge en premier fluide frigorigène, et le circuit secondaire (32) comprend une deuxième charge en deuxième fluide frigorigène, la deuxième charge étant inférieure à la première charge. Installation (21) selon la revendication 3, dans laquelle le circuit primaire (22) contient une charge en kg en premier fluide frigorigène supérieure au produit d’un volume de référence (Vo) indépendant de la nature du fluide et fixé à 4 m 3 , et de la limite inférieure d’inflammabilité (LFL) du fluide en kg/m 3 , par exemple définie dans la norme internationale ISO/FDIS 817. Installation (21) selon l’une quelconque des revendications 1 à 4,dans laquelle le troisième échangeur de chaleur (37) est disposé en série avec le deuxième échangeur de chaleur (30) sur le circuit primaire (22).. Installation (21) selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle le troisième échangeur de chaleur (37) est positionné sur le circuit primaire (22) entre le deuxième échangeur de chaleur (30) et le premier détendeur (26). Installation (21) selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle le chauffe-eau comprend un moyen de communication avec l’unité intérieure (29). Installation (21) selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, dans laquelle le troisième échangeur est un échangeur à plaques. Installation (21) selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, comprenant un circuit tertiaire (42) de fluide caloporteur, dans lequel est destiné à circuler un fluide caloporteur et destiné à être installé à l’intérieur de l’habitation, le troisième échangeur de chaleur (37) étant configuré pour échanger de la chaleur entre le circuit tertiaire (42) et le circuit primaire (22), et le circuit de fluide caloporteur comprenant un quatrième échangeur de chaleur configuré pour échanger de la chaleur entre le circuit tertiaire (42) et le circuit secondaire (32). Installation (21) selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, dans laquelle l’unité intérieure (29) et la cuve (33) du chauffe-eau sont situés à l’intérieur d’un unique habillage. Installation (21) selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, dans laquelle le circuit primaire (22) comprend un troisième détendeur placé entre le deuxième échangeur de chaleur (30) et le troisième échangeur de chaleur (37).