Brevet FR3138505A1 — publié le 20240202

Kit d’adaptation 1 pour une installation 22 de chauffage central à liquide caloporteur, ladite installation comportant une chaudière pilotable 221 étant raccordée à un ensemble de radiateurs 222, ladite installation 22 comportant une première boucle L1 de circulation du liquide caloporteur, ladite première boucle comportant ladite chaudière pilotable 221 et ledit ensemble de radiateurs 222, ladite installation 22 étant couplée à un bouilleur 21 au moyen d’une seconde boucle L2 de circulation du liquide caloporteur, au moyen d’une une vanne thermostatique passive 11, à trois voies, comportant une entrée pour liquide caloporteur chaud 111, une entrée pour liquide caloporteur froid 112 et une sortie de liquide caloporteur 113, et un dispositif assurant un mélange progressif des liquides caloporteurs froid et chaud par l’action d’un organe thermostatique passif calibré à une température de transition T choisie. Couplage de plusieurs générateurs de chaleur pour installation de chauffage central Domaine de l’invention La présente invention a pour objet un perfectionnement aux installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, utilisant plusieurs générateurs de chaleur. Etat de la technique On connait les installations de chauffage comportant une chaudière pilotable, à énergie fossile (gaz ou fioul) ou formée par une pompe à chaleur, couplée à une chaudière à bois, la chaudière pilotable fonctionnant en complément de la chaudière à bois lorsque cette dernière ne produit pas suffisamment de puissance de chauffage par rapport à la demande de l’installation. Dans le présent mémoire, on appelle « chaudière pilotable » une chaudière pouvant être activée et désactivée en fonction d’une commande, en général une simple commande thermostatique, et ceci sans inertie dans la commande. On connait aussi les dispositifs utilisant un panneau solaire à fluide caloporteur (de l’eau pure ou de l’eau additionné d’antigel), le panneau solaire étant couplé à un accumulateur de calories formé par un réservoir d’eau, chauffée par circulation de fluide caloporteur entre l’accumulateur et le panneau solaire lorsque les conditions de température le permettent. De façon classique, un tel dispositif est utilisé pour chauffer l’eau chaude sanitaire et/ou est couplé à une chaudière pilotable pour fonctionner en assistance de chauffage. L’expression « assistance de chauffage » signifie que les calories nécessaires au chauffage sont essentiellement produites par la chaudière pilotable et que le dispositif à panneau solaire ne produit des calories que lorsque les conditions météorologiques le permettent. En outre, des considérations d’optimisation économique de l’installation et de son fonctionnement conduisent à des dimensionnements de puissance installée éminemment variables, ce qui fait que les parts respectives de calories produites dépendent aussi de ces choix de dimensionnement. Dans le présent mémoire, « panneau solaire » désigne exclusivement un panneau dans lequel peut circuler un fluide caloporteur chauffé par l’action du soleil, et non pas les panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, les poêles à bois et les inserts de cheminée rencontrent également un succès important de par l’agrément qu’un feu de bois peut apporter dans une pièce de séjour. Mais ces appareils de chauffage ne sont pas à proprement parler pilotables, même ceux les plus perfectionnés de ces appareils comportant une chambre de combustion fermée et une régulation agissant en général sur l’entrée d’air comburant pour agir sur l’intensité de combustion du bois. Certaines versions de ces appareils de chauffage sont enveloppées d’une enceinte comportant des serpentins permettant de faire circuler de l’eau : dans le présent mémoire, on appelle « bouilleur » ce type d’appareil. Par rapport aux poêles ou inserts classiques, un bouilleur en améliore encore le rendement et permet de l’utiliser comme élément générateur de chaleur, à titre principal ou en assistance de chauffage dans une installation de chauffage central. Parmi les multiples propositions pour associer un poêle à bois à une installation comportant d’autres générateurs de chaleur, on peut citer la demande de brevet FR2925950 dans laquelle un poêle à bois est associé et à un panneau solaire et à une chaudière électrique que, dans le contexte du présent mémoire, on considère comme étant une chaudière pilotable. Une telle installation comporte un accumulateur de calories, comme c’est classique lorsqu’il y a un panneau solaire. Cependant, il est fait appel à un dispositif d’accumulation formé par des plaques en fonte à intégrer au poêle, ce qui rend ce système impossible à installer lorsque l’on ne dispose pas de place suffisante au niveau du poêle, et de plus, le bon fonctionnement de l’installation proposée est totalement tributaire du bon fonctionnement de vannes motorisées. En outre, dans cette demande de brevet, la chaudière pilotable chauffe aussi l’accumulateur de calories. Ceci est en contradiction avec le caractère pilotable de cette source, qui ne nécessite pas d’anticiper et donc de stocker de l’énergie. Cet agencement ne peut que minimiser la production et le stockage de la source gratuite fatale que constitue le panneau solaire. L’objectif de la présente invention est de permettre le couplage d’un bouilleur à une chaudière pilotable, sans transformation ni d’une chaudière pilotable ni d’un bouilleur par rapport aux appareils disponibles dans le commerce. Un autre objectif de l’invention est de perfectionner le couplage d’un bouilleur à une chaudière pilotable, en proposant des moyens d’installation simple et qui permettent d’améliorer le rendement global d’une installation de chauffage central utilisant deux types de générateurs de chaleur, l’un pilotable quelle que soit l’énergie primaire qu’il utilise, et l’autre formé par un bouilleur, afin que le système de chauffage global qui en résulté permette de déplacer efficacement les calories produites par le bouilleur à la fois dans l’espace, c’est-à-dire dans des pièces du bâtiment éloignées du bouilleur grâce à un fonctionnement en assistance de chauffage comme connu en soi, et dans le temps, c’est-à-dire en différant la consommation d’une partie des calories produites. Un autre objectif de l’invention est de proposer un schéma de couplage d’un bouilleur à une installation de chauffage comportant une chaudière pilotable dont le fonctionnement, indépendamment des choix de puissances des différents générateurs de chaleurs en présence, s’adapte automatiquement au mieux à l’inertie de fonctionnement importante en production de chaleur propre au bouilleur, tout en tirant avantage de la présence d’une chaudière pilotable. Un autre objectif de l’invention est de proposer un schéma de couplage qui, lorsque l’on utilise en plus un panneau solaire, s’adapte automatiquement au mieux au caractère aléatoire de la production de chaleur par un panneau solaire. Présentation de l’invention Pour créer un système de chauffage faisant appel à une source de calories brûlant du bois et une source de calories pilotable, l’invention propose un kit d’adaptation pour une installation de chauffage central à liquide caloporteur, ladite installation comportant une chaudière pilotable étant raccordée à un ensemble de radiateurs, ladite installation comportant une première boucle de circulation du liquide caloporteur, ladite première boucle comportant ladite chaudière pilotable et ledit ensemble de radiateurs, ladite installation étant couplée à un bouilleur au moyen d’une seconde boucle de circulation du liquide caloporteur, caractérisé en ce que le kit comprend : une vanne thermostatique passive, à trois voies, comportant une entrée pour liquide caloporteur chaud, une entrée pour liquide caloporteur froid et une sortie de liquide caloporteur, et un dispositif assurant un mélange progressif des liquides caloporteurs froid et chaud par l’action d’un organe thermostatique passif calibré à une température de transition T choisie, un raccord de départ vers l’installation permettant le branchement hydraulique à la chaudière pilotable et un raccord de retour d’installation permettant le branchement hydraulique au retour de l’ensemble de radiateurs, un raccord de départ vers bouilleur et un raccord de retour de bouilleur, ledit raccord de départ vers l’installation étant raccordé à une canalisation de retour bouilleur rejoignant le raccord de retour bouilleur, ledit raccord de retour d’installation étant raccordé à une canalisation de retour radiateur rejoignant ladite entrée pour liquide caloporteur froid, ladite sortie de liquide caloporteur étant raccordée à une canalisation de départ bouilleur qui rejoint ledit raccord de départ vers bouilleur, une première jonction étant raccordée en dérivation à ladite canalisation de retour bouilleur d’une part et d’une autre part à ladite entrée pour liquide caloporteur chaud, une deuxième jonction étant raccordée en dérivation à ladite canalisation de retour radiateur d’une part et d’autre part également en dérivation à ladite canalisation de retour bouilleur. Dans une telle implantation, grâce au choix particulier d’implantation d’une vanne thermostatique passive, c’est-à-dire ne dépendant pas d’un pilotage électronique, l’invention permet un couplage d’un bouilleur qui tire profit de l’inertie procurée par l’installation de chauffage elle-même et, dépassé un niveau de température du liquide caloporteur qui ne dépend que des caractéristiques constructives de la vanne thermique passive, il y a couplage automatique de la seconde boucle de circulation du liquide caloporteur à la première boucle, en recyclant progressivement une partie de plus en plus importante du débit de liquide caloporteur de retour des radiateurs, les deux boucles pouvant finir par n’en constituer qu’une seule (ou quasi), vu de la circulation du liquide caloporteur, lorsque l’on atteint une température telle que la vanne thermique bloque (ou quasi) toute entrée de liquide caloporteur par son entrée pour liquide caloporteur chaud. Dans le contexte du présent mémoire, on entend par « raccord » tout moyen qui permet le passage du débit de liquide caloporteur, que ce soit par vissage, emmanchement par rapprochement axial relatif, ou même soudure. Un tel kit peut prendre la forme d’un ensemble d’éléments à assembler sur place, ou dans un atelier local, ou encore être prémonté sur un support ou dans un coffret, toutes ces variations étant différentes options de mise en œuvre de la présente invention. De préférence, pour un fonctionnement évitant plus sûrement les conséquences d’une très forte production de calories par le bouilleur, il est recommandé d’ajouter une capacité thermique indépendante de celle de l’installation de chauffage centrale, c’est-à-dire d’utiliser un kit selon l’une des caractéristiques précédentes, pour installation comportant en outre un accumulateur de calories, caractérisé en ce que le kit comprend un raccord de départ vers l’accumulateur et un raccord de retour d’accumulateur, ladite canalisation de retour bouilleur étant formée d’un premier tronçon raccordé audit raccord retour bouilleur d’une part et d’autre part audit raccord départ vers l’accumulateur, et étant formée d’un second tronçon raccordé audit raccord de retour d’accumulateur d’une part et d’autre part audit raccord de départ vers l’installation. Dans une mise en œuvre particulièrement avantageuse de l’invention, le kit selon l’invention est adapté pour installation dans laquelle l’accumulateur de calories comporte un fluide caloporteur, l’installation comportant en outre un panneau solaire disposé de façon à pouvoir réchauffer ledit fluide caloporteur, caractérisé en ce que ledit troisième tronçon comporte une vanne de bypass dont l’entrée est raccordée du côté dudit tronçon rejoignant ledit raccord de retour bouilleur, dont une des sorties est raccordée audit raccord de départ vers l’accumulateur et dont l’autre des sorties est raccordée à un troisième tronçon raccordé par ailleurs audit deuxième tronçon. Brève description des figures La suite décrit quelques exemples de mise en œuvre de l’invention en s’appuyant sur les planches de dessins dans lesquels : est un exemple d’implantation d’un kit d’adaptation 1 dans une mise en œuvre simple, sans faire appel à un accumulateur de calories ; est un exemple d’implantation d’une première variante d’un kit d’adaptation 1A, adaptée au couplage avec accumulateur de calories ; est un exemple d’implantation d’une seconde variante d’un kit d’adaptation 1S, adaptée au couplage avec panneau solaire. Description détaillée de l’invention A la , on voit une installation de chauffage central 22, à liquide caloporteur comportant ; ladite installation comporte une chaudière pilotable 221 raccordée à un ensemble de radiateurs 222 ; ladite installation 22 comporte une première boucle L1 de circulation du liquide caloporteur, ladite première boucle comportant ladite chaudière pilotable 221 et ledit ensemble de radiateurs 222 ; ladite installation 22 est couplée à un bouilleur 21 au moyen d’une seconde boucle L2 de circulation du liquide caloporteur ; on voit également une vanne thermostatique passive 11, à trois voies, comportant une entrée pour liquide caloporteur chaud 111, une entrée pour liquide caloporteur froid 112 et une sortie de liquide caloporteur 113, et un dispositif assurant un mélange progressif des liquides caloporteurs froid et chaud par l’action d’un organe thermostatique passif calibré à une température de transition T choisie. On voit aussi un raccord de départ vers l’installation 22o permettant le branchement hydraulique à la chaudière pilotable 221 et un raccord de retour d’installation 21i permettant le branchement hydraulique au retour de l’ensemble de radiateurs 222 ; on aperçoit un raccord de départ vers bouilleur 21o et un raccord de retour de bouilleur 21i ; à noter que ledit raccord de départ vers l’installation 22o est raccordé à une canalisation de retour bouilleur 13 rejoignant le raccord de retour bouilleur 21i et que ledit raccord de retour d’installation 22i est raccordé à une canalisation de retour radiateur 14 rejoignant ladite entrée pour liquide caloporteur froid 112 ; ladite sortie de liquide caloporteur 113 est raccordée à une canalisation de départ bouilleur 15 qui rejoint ledit raccord de départ vers bouilleur 21o. Une première jonction J1 est raccordée en dérivation à ladite canalisation de retour bouilleur 13 d’une part et d’une autre part à ladite entrée pour liquide caloporteur chaud 111 ; une deuxième jonction J2 est raccordée en dérivation à ladite canalisation de retour radiateur 14 d’une part et d’autre part également en dérivation à ladite canalisation de retour bouilleur 13 . On voit aussi un vase d’expansion 223, et un circulateur d’installation 224. Il suffit ici de décrire l’installation de chauffage central de façon très sommaire, seulement dans la mesure utile à la compréhension du fonctionnement du couplage à un bouilleur. Le liquide caloporteur est en général de l’eau. L’homme du métier sait également que, lorsque l’on installe un bouilleur, il convient de l’équiper de divers dispositifs de sécurité tel qu’une soupape de sécurité s’ouvrant lorsque la pression du liquide caloporteur de l’installation atteint un certain niveau, ainsi que d’une soupape d’injection d’eau froide et prélèvement d’eau chaude hors du circuit bouilleur pour l’évacuer à l’extérieur ; tous ces éléments sont classiques, parfaitement compatibles avec la présente invention. Le kit selon l’invention peut comprendre un clapet anti-thermosiphon 215 disposé à une implantation choisie entre une position sur ladite canalisation de retour bouilleur 13 rejoignant le raccord de retour bouilleur 21i et une position sur ladite canalisation de départ bouilleur 15 qui rejoint ledit raccord de départ vers l’installation 22o. Ce clapet anti-thermosiphon est fonctionnement sur la seconde boucle L2 ; il évite que dans certaines conditions de fonctionnement, le bouilleur 21 dissipe des calories ; à noter cependant que le clapet anti-thermosiphon 215 pourrait de façon totalement équivalente être implanté ailleurs le long de la seconde boucle L2. Le kit selon l’invention peut de préférence comporter, sur ladite deuxième jonction J2, un clapet anti-retour 225 autorisant la circulation de liquide caloporteur seulement vers la canalisation de retour bouilleur 13. Comme connu en soi, ladite canalisation de départ bouilleur 15 comporte un circulateur de bouilleur 214 ; celui-ci peut ou non faire partie du kit. De préférence, ledit circulateur de bouilleur 214 est de type à vitesse pilotable de façon proportionnelle, dont l’intérêt est tout à la fois de parvenir le plus vite possible à un état de fonctionnement du bouilleur 21 favorable à son rendement et au bon état de la totalité des éléments, que ce soit le bouilleur ou le conduit de fumées. Faisons observer que le bon fonctionnement du système de chauffage que constitue l’installation 22 de chauffage central avec l’assistance d’un bouilleur 21 dépend de la circulation effective du liquide caloporteur dans les première et seconde boucles de liquide caloporteur, ce qui requiert en général (sauf fonctionnement total en thermosiphon) le fonctionnement des circulateurs 214, 224, mais reste indépendant de tout pilotage électronique, par exemple au moyen d’une unité centrale chargée d’un programme, ce qui imposerait une continuité d’énergie électrique disponible. On peut s’affranchir de panne électrique en alimentant au moins le circulateur de bouilleur 214 via un onduleur. Dans ce premier mode de réalisation, la capacité d’absorption des calories produites par le bouilleur ne provient que de l’installation de chauffage central elle-même. En cas de puissance de bouilleur élevée par rapport à la puissance de dissipation des radiateurs, cela peut s’évérer insuffisant pour un fonctionnement très résilient du système de chauffage que constitue l’installation de chauffage central avec l’assistance d’un bouilleur. C’est pourquoi, de préférence, le système de chauffage comprend un accumulateur de calories disposé de façon à recevoir les calories produites par le bouilleur, soit en priorité, soit au moins lorsque le chauffage central de dissipe pas suffisamment de calories. L’implantation d’un accumulateur de calorie, en particulier comme proposé par la présente invention, permet d’absorber efficacement des pics de puissance calorifique courts tels que ce qui se produit en général au moment de rechargement d’une bûche dans le bouilleur. Il se peut en effet que l’installation de chauffage n’ait pas cette capacité d’absorption, ou insuffisamment, ce qui conduirait à une brusque élévation de température du liquide caloporteur, avec risque d’évaporation. Cependant, notamment en fonction de prévisions météorologique, il peut être préférable d’envoyer les calories produites par le bouilleur directement dans l’installation de chauffage en by-passant l’accumulateur, comme cela sera explicité dans la suite. La illustre une telle implantation. On retrouve tous les éléments communs au premier mode de réalisation. En outre, le kit selon l’invention, adaptée spécifiquement à une installation comportant avantageusement en outre un accumulateur de calories 23 ; un tel kit comprend alors un raccord de départ vers l’accumulateur 23o et un raccord de retour d’accumulateur 23i ; ladite canalisation de retour bouilleur est dans ce cas formée d’un premier tronçon 131 raccordé audit raccord retour bouilleur 21i d’une part et d’autre part audit raccord départ vers l’accumulateur 23o, et formé d’un second tronçon 132 raccordé audit raccord de retour d’accumulateur 23i d’une part et d’autre part audit raccord de départ vers l’installation 22o. De préférence, pour une telle installation comportant un accumulateur de calories 23, le kit selon l’invention comprend une électrovanne 12 à trois voies ayant une entrée 121 et deux sorties 122 et 123 de liquide caloporteur ainsi qu’un actionneur électrique M permettant le passage du liquide caloporteur de l’entrée à l’une des deux sorties ; ladite deuxième jonction est dans ce cas formée par une première partie J21 partant du raccordement en dérivation aménagé sur ladite canalisation de retour radiateur 14 d’une part et d’autre part raccordée à ladite entrée 121 de l’électrovanne 12, et est formée par une deuxième partie J22 raccordée à l’une 122 des deux sorties d’une part et d’autre part et d’autre part est raccordée en dérivation à ladite canalisation de retour bouilleur 13, entre ledit raccord de départ vers l’installation 22o et ladite première jonction J1. Dans ce cas, le clapet anti-retour 225 de la deuxième jonction J2 est disposé sur ladite première partie J21 de la deuxième jonction. Le kit selon l’invention comprend encore une troisième jonction J3, raccordée d’une part en dérivation audit premier tronçon 131 d’une part et d’autre part à l’autre 123 desdites deux sorties ; dans ce cas, une unité de pilotage assure la commande de ladite électrovanne 12 en fonction d’au moins (i) une température représentative de la présence de feu dans le bouilleur, (ii) la température de retour radiateurs, et (iii) la température dans l’accumulateur de calories. De par l’implantation d’une électrovanne 12, on dispose alors d’une plus grande souplesse de gestion du système de chauffage en actionnant cette électrovanne 12 de façon à permettre que le débit de liquide caloporteur de retour des radiateurs puisse puiser des calories dans l’accumulateur avant de rejoindre la chaudière pilotable, et ceci lorsque les conditions de température s’y prêtent, à savoir lorsque la température du liquide caloporteur en retour des radiateurs est inférieure à la température prévalant dans l’accumulateur de calories ; sinon, il est préférable que ce débit soit envoyé directement dans la chaudière pilotable, et ceci au profit d’un meilleur rendement global du système de chauffage. Signalons encore que le kit peut prendre la forme de deux sous-ensembles afin de pourvoir installer chaque sous-ensemble à des endroits différents dans la chaufferie à équiper ; à noter que, pour éviter de petites fuites parasites qui seraient dues à un échauffement de la vanne thermostatique passive 11 par conduction dans les canalisations, et non pas sous l’effet de la circulation du liquide caloporteur, tout ceci selon les caractéristiques techniques de la vanne thermostatique passive 11 choisie, il est préférable de disposer ladite vanne thermostatique passive à distance suffisante de l’accumulateur de calories 23. La suite se rapporte à la description détaillée des circulations de liquide caloporteur. Observons sur les figures les continuités de flux de liquide caloporteur en partant d’un état où la température dans la canalisation de retour bouilleur 13 ou 131 est basse, imposant une température basse à l’entrée chaude de la vanne thermostatique 111. Par température basse, on entend suffisamment inférieure à la température de transition T pour que la vanne thermostatique ne permette pas le passage de liquide caloporteur par son entrée pour liquide caloporteur froid 112. Dans cette configuration, le flux de liquide caloporteur acheminé vers le bouilleur passe par l’entrée pour liquide caloporteur chaud 111 qui est uniquement reliée, via la première jonction J1, à ladite canalisation de retour bouilleur 13 ou 131, c’est-à-dire au bouilleur 21 directement ou respectivement via l’accumulateur de calories 23. On remarque que ladite entrée pour liquide caloporteur chaud 111 est aussi relié à la chaudière pilotable 221 via la continuation de la canalisation de retour bouilleur 13 en aval du raccordement en dérivation de ladite première jonction J1 sur ladite canalisation de retour bouilleur (voir repères 13 ou 132 selon figures). Par ailleurs, le flux de liquide caloporteur en provenance du retour radiateurs de l’installation 22 et parvenant dans la canalisation de retour radiateur 14 est uniquement relié à la chaudière pilotable 221 via la seconde jonction J2 raccordée en dérivation à l’extrémité aval de la canalisation de retour bouilleur (voir à l’extrémité de gauche des repères 13 ou 132 selon les figures). En phase de réchauffe, typiquement après démarrage du feu dans le bouilleur, la circulation du liquide caloporteur se fait dans deux boucles indépendantes : une première boucle L1 sur laquelle se trouvent, en série, la chaudière pilotable, l’ensemble de radiateurs puis retour en direct vers la chaudière via la seconde jonction J2 ; à noter que, dans le cas du second mode de réalisation avec présence d’une électrovanne, il convient que celle-ci soit positionnée de façon à renvoyer le débit de liquide caloporteur directement vers la chaudière pilotable, assurant ainsi un circuit identique à ce qu’il est en l’absence de ladite électrovanne ; une seconde boucle comportant le bouilleur et l’accumulateur de calories, isolée de la première boucle par le fait que la vanne thermostatique 11 ne permet aucun recyclage venant du retour radiateurs tant que la température de sortie de l’accumulateur est inférieure à une température choisie, par exemple valant typiquement 60°C (selon le choix du modèle de vanne thermostatique 11), la circulation dans cette boucle étant forcée par le circulateur de bouilleur 214. Une caractéristique très intéressante de l’invention est que ces deux boucles, même dans leur fonctionnement indépendamment l’une de l’autre, sont toujours reliées hydrauliquement par la canalisation de retour bouilleur 13 (ou ses variantes) allant du raccord de retour bouilleur 21i au raccord de sortie vers l’installation 22o, et donc sont reliées au vase d’expansion 223 assurant la régulation de pression du liquide caloporteur dans l’ensemble du système de chauffage. Lorsque la température dans l’accumulateur s’approche de la température de transition choisie, par exemple 60°C, la vanne thermostatique 11 recycle progressivement une partie, voire progressivement la totalité, du flux de liquide caloporteur de retour des radiateurs ; la part du flux en retour radiateur qui ne retourne plus directement vers la chaudière pilotable conduit à ce que la même part de flux sortant de l’accumulateur de calories 23 allie non plus vers le bouilleur 21 mais vers ladite chaudière pilotable 221, et ceci par simple conservation du volume de liquide caloporteur contenu dans les boucles. A propos du choix de la température de transition, il faut noter qu’il convient de choisir plutôt une valeur supérieure à 60°C si l’on souhaite augmenter la quantité d’énergie stocké dans l’accumulateur, et inversement choisir une valeur inférieure à 60°C si l’on souhaite maximiser l’assistance à la chaudière pilotable pour le chauffage du bâtiment. Si l’échauffement du liquide caloporteur continue (c’est selon la différence entre la puissance apportée par le bouilleur et prélevée par le chauffage), on obtient progressivement une seule boucle comportant en série la chaudière pilotable, l’ensemble de radiateurs 222, la vanne thermostatique 11, le bouilleur 21 (ainsi que, s’il est présent, l’accumulateur 23), et à nouveau la chaudière pilotable. La sortie de l’accumulateur 23 ne peut se faire que vers la chaudière pilotable par forçage du circulateur d’installation 224 et pilotage approprié du circulateur de bouilleur 214 (une règle de bonne pratique est que le pilotage de ce dernier doive faire tendre le débit dans la boucle bouilleur à être supérieur au débit assuré par le circulateur d’installation). De préférence, les deux circulateurs pouvant se retrouver en série l’un de l’autre, il est important que l’un d’eux au moins soit d’un type de pompe non-volumétrique, n’imposant pas un débit mais imposant une augmentation de pression. Remarquons aussi que, de préférence, ladite seconde boucle L2 peut comporter un clapet anti-thermosiphon 215, à pression avantageusement réglable, pour pouvoir être taré à un niveau tel que la circulation dans la boucle L2 ne se produise que sous l’effet du circulateur de bouilleur 214. Ceci permet d’éviter tout risque que le bouilleur fonctionne en radiateur en fin de feu ou en l’absence de feu sous l’action du circulateur d’installation 224. De préférence, le bouilleur est de type comportant une régulation automatique de la puissance du feu par un clapet d’entrée d’air frais asservi à la température du liquide caloporteur circulant dans le bouilleur. L’invention trouve à s’appliquer très favorablement à un système de chauffage faisant appel en outre à un dispositif de réchauffage sous l’action du soleil. La suite décrit une assistance de chauffage au moyen d’un panneau solaire. Cependant, conceptuellement parlant, il serait équivalent d’utiliser des panneaux photovoltaïques et de réchauffer l’accumulateur 23 par une résistance électrique. La illustre une implantation pour installation dans laquelle l’accumulateur de calories comporte un fluide caloporteur, et comportant en outre un panneau solaire 24 disposé de façon à pouvoir réchauffer ledit fluide caloporteur. On retrouve tous les éléments communs au premier et au deuxième modes de réalisation. En outre et dans ce mode de réalisation, ledit troisième tronçon 133 du kit selon l’invention comporte une vanne de bypass 242 dont l’entrée est raccordée du côté dudit tronçon rejoignant ledit raccord de retour bouilleur 21i, dont une des sorties est raccordée audit raccord de départ vers l’accumulateur 23o et dont l’autre des sorties est raccordée à un troisième tronçon 133 raccordé par ailleurs audit deuxième tronçon 132. Dans ce cas, l’accumulateur 23 utilise en général un fluide caloporteur qui est le plus souvent de l’eau, additivée ou non d’antigel, ledit fluide caloporteur circulant vers le panneau 24 pour se charger en calories avant de revenir dans l’accumulateur de calories 23, étant rappelé qu’il s’agit d’un circuit indépendant du fluide caloporteur circulant dans le système de chauffage. Dans cette mise en œuvre particulière de l’invention, il s’agit alors du même fluide que celui réalisant l’effet inertiel de stockage de calories expliqué auparavant. Le présent mémoire n’aborde pas la production d’eau chaude sanitaire ; il suffit de rappeler qu’elle peut être assurée par la chaudière pilotable avec ou sans assistance par l’accumulateur de calories 23, en signalant au passage que le stockage de calories dans l’accumulateur 23 peut très utilement préchauffer l’eau chaude sanitaire via un serpentin dédié. Faisons observer que l’un des intérêts de l’invention est de tirer un meilleur parti de l’accumulateur de calories toujours présent en cas de panneau solaire, lorsque le besoin de chauffage est important, à savoir plutôt en hiver surtout s’il n’y a pas de soleil. Mais il peut très bien y avoir des conditions météorologiques où il y a rayonnement solaire significatif et besoin de chauffage. Dans ce cas, pour optimiser la récupération de calories solaires, il faut éviter de trop chauffer l’accumulateur 23 par les calories produites par le bouilleur. C’est ce que permet la vanne de bypass 242. Il convient de choisir de préférence un accumulateur 23 dont les serpentins de l’échangeur d’accumulateur 230 sont au moins en partie en position haute dans l’accumulateur 23, et dont le prélèvement de fluide caloporteur par une canalisation 240 de circulation de fluide caloporteur entre accumulateur 23 et panneau solaire 24 branchée en position basse, comme dessiné à la . En effet, la stratification naturelle du fluide caloporteur permet de garder une portion du ballon à basse température et donc de garder un certain potentiel de le réchauffer par l’effet du soleil. L’usage de la réchauffe de la partie basse est particulièrement utile si un autre serpentin (celui de l’eau chaude sanitaire, non représenté pour ne pas surcharger le dessin) permet d’aller avantageusement prélever des calories en partie basse. Précisons aussi qu’un arrangement alternatif peut prévoir un brassage forcé du fluide caloporteur de l’accumulateur 23 avec une pompe ou une hélice, afin de ne pas trop stratifier le fluide caloporteur et augmenter l’aptitude de l’accumulateur au stockage de calories. L’homme du métier pourra aisément ajouter tous les dispositifs nécessaires pour tirer parti de ce qui vient d’être précisé. La commande de la vanne de bypass peut être simplement manuelle, le gestionnaire de l’installation pouvant tenir compte des conditions météorologiques. Cependant, il est aussi possible d’automatiser plus totalement le fonctionnement du système de chauffage grâce à un mode de réalisation tout particulièrement avantageux du kit selon l’invention dans lequel ladite vanne de bypass 242 est de type commandé électriquement. Ce qui suit se rapporte au pilotage d’une installation équipée d’un kit selon l’invention. Dans le cas de l’implantation d’un kit qui comporte une électrovanne 12, l’invention s’étend à un procédé opérant de façon à ce que : dès que et tant que l’unité de pilotage détecte la présence de feu, l’électrovanne 12 à trois voies est commandée de façon à assurer la circulation du liquide caloporteur vers ladite deuxième partie J22, de sorte que le liquide caloporteur de retour des radiateurs est envoyé vers la chaudière pilotable ; le débit du circulateur 214 est piloté de façon proportionnelle en fonction d’une mesure de température du liquide caloporteur en sortie du bouilleur. De préférence, afin de permettre en basculement rapide dans une configuration optimisée en cas d’utilisation du bouilleur 21, il convient d’assurer sans délai la détection de démarrage d’un feu dans le bouilleur, d’évaluer la puissance apparente du feu pour assurer une prédiction de puissance thermique à puiser dans le bouilleur par le liquide caloporteur. De même, il convient de prévenir un trop fort refroidissement du bouilleur par le liquide caloporteur, ce qui risquerait de provoquer une condensation les fumées et d’encrasser le conduit de fumée. A cette fin, le procédé de pilotage du débit du circulateur se base, entre autres paramètres, sur une mesure de température des fumées de combustion et assure un pilotage de façon proportionnelle. En outre, il convient que le pilotage assure un bon transfert de calories vers l’installation de chauffage 22, le cas échéant via l’accumulateur 23, et à cette fin le procédé est tel que le débit du circulateur est piloté de façon proportionnelle aussi en fonction d’une mesure de température du liquide caloporteur en sortie du bouilleur et d’une température dans l’accumulateur de calories. En outre, pour une meilleure optimisation de la captation de calories solaires combinée à l’utilisation de calories produites par le bouilleur, le procédé de pilotage d’un kit pour une installation comportant en outre un panneau solaire est tel que ladite vanne de bypass 242 est pilotée en fonction d’une information météorologique. En période estivale, l’usage idéal de l’accumulateur de calories 23 sera de produire l’eau chaude sanitaire, comme seul moyen de chauffage ou en assistance d’un autre moyen de chauffage de l’eau chaude sanitaire, par exemple la chaudière pilotée 221. En demi-saison, l’accumulateur de calories 23 va servir en outre au chauffage du liquide caloporteur parvenant à l’ensemble de radiateurs 222, éventuellement en assistance de chauffage. La recherche du meilleur rendement du système de chauffage tel que décrit conduit à donner priorité aux calories d’origine solaire, puis aux calories produites par le bouilleur en présence de feu, et enfin à la chaudière pilotable. A cette fin, l’électrovanne 12 est activée sur la position envoyant le liquide caloporteur vers l’accumulateur de calories 23, et de même pour la vanne de bypass 242. En présence de feu, l’électrovanne 12 est immédiatement activée sur la position envoyant le liquide caloporteur vers la chaudière pilotable 221, pour réserver l’accumulateur de calories 23 au stockage de calories produites par le bouilleur 21. Mais en présence de conditions météorologiques favorables, priorité est donnée à l’accumulation de calories solaires en activant la vanne de bypass 242 pour que le flux de liquide caloporteur en provenance du bouilleur ne passe plus par l’accumulateur de calories 23, même en présence de feu. Le pilotage global d’un tel système de chauffage peut aussi agir sur la chaudière pilotée 221 pour la désactiver ou l’activer, et peut aussi agir pour activer le circulateur d’installation 224 même lorsque la chaudière pilotable 221 est désactivée ; en agissant sur l’électrovanne 12 (et le cas échéant sur la vanne de bypass 242), on peut garantir que l’on chauffe l’installation 22 seulement au moyen de l’accumulateur de calories 23, y compris si l’accumulateur de calories 23 a été chauffé par le bouilleur 21, en fin de feu par exemple. L’homme du métier peut aisément adopter les modes de pilotage qui permettent de consommer en priorité les calories en provenance de l’accumulateur de calories 21 pour faire descendre la température du fluide caloporteur qu’il contient et ainsi tendre à le mettre en plus grande capacité de récupérer des calories solaires, ou d’accumuler des calories produites par le bouilleur. Toutes les règles de pilotage d’un système de chauffage qui viennent d’être explicitées peuvent être mises en œuvre au moyen d’une unité de pilotage, non représentée pour ne pas surcharger inutilement les dessins. Cette unité de pilotage est connectée aux capteurs de températures nécessaires, selon les règles retenues, et peut aussi être connectée à une interface appropriée pour traiter des informations météorologiques. Cette unité de pilotage est aussi connectée aux éléments à piloter, à savoir dans les exemples décrits (non limitatifs des mises en œuvre possibles de l’invention), l’électrovanne 12, la vanne de bypass 242, le circulateur de bouilleur 214, le circulateur d’installation 224, la chaudière pilotable 221. L’invention peut être mise en œuvre dans des installations comportant différentes variantes de disposition des éléments non spécifiques de l’invention, tel que par exemple dans une installation où la chaudière pilotable est une pompe à chaleur à basse température qui, dans ce cas, sera de préférence en aval des radiateurs et avant le branchement au raccord de retour d’installation 22i, moyennant des adaptations appropriées. Kit d’adaptation (1) pour une installation (22) de chauffage central à liquide caloporteur, ladite installation comportant une chaudière pilotable (221) étant raccordée à un ensemble de radiateurs (222), ladite installation (22) comportant une première boucle (L1) de circulation du liquide caloporteur, ladite première boucle comportant ladite chaudière pilotable (221) et ledit ensemble de radiateurs (222), ladite installation (22) étant couplée à un bouilleur (21) au moyen d’une seconde boucle (L2) de circulation du liquide caloporteur, caractérisé en ce que le kit comprend : une vanne thermostatique passive (11), à trois voies, comportant une entrée pour liquide caloporteur chaud (111), une entrée pour liquide caloporteur froid (112) et une sortie de liquide caloporteur (113), et un dispositif assurant un mélange progressif des liquides caloporteurs froid et chaud par l’action d’un organe thermostatique passif calibré à une température de transition T choisie, un raccord de départ vers l’installation (22o) permettant le branchement hydraulique à la chaudière pilotable (221) et un raccord de retour d’installation (21i) permettant le branchement hydraulique au retour de l’ensemble de radiateurs (222), un raccord de départ vers bouilleur (21o) et un raccord de retour de bouilleur (21i), ledit raccord de départ vers l’installation (22o) étant raccordé à une canalisation de retour bouilleur (13) rejoignant le raccord de retour bouilleur (21i), ledit raccord de retour d’installation (22i) étant raccordé à une canalisation de retour radiateur (14) rejoignant ladite entrée pour liquide caloporteur froid (112), ladite sortie de liquide caloporteur (113) étant raccordée à une canalisation de départ bouilleur (15) qui rejoint ledit raccord de départ vers bouilleur (21o), une première jonction (J1) étant raccordée en dérivation à ladite canalisation de retour bouilleur (13) d’une part et d’une autre part à ladite entrée pour liquide caloporteur chaud (111), une deuxième jonction (J2) étant raccordée en dérivation à ladite canalisation de retour radiateur (14) d’une part et d’autre part également en dérivation à ladite canalisation de retour bouilleur (13). Kit selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite canalisation de départ bouilleur (15) comporte un circulateur de bouilleur (214). Kit selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit circulateur de bouilleur (214) est de type à vitesse pilotable de façon proportionnelle. Kit selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu’il comporte un clapet anti-thermosiphon (215) disposé à une implantation choisie entre une position sur ladite canalisation de retour bouilleur (13) rejoignant le raccord de retour bouilleur (21i) et une position sur ladite canalisation de départ bouilleur (15) qui rejoint ledit raccord de départ vers l’installation (22o). Kit selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ladite deuxième jonction (J2) comporte un clapet anti-retour (225) autorisant la circulation de liquide caloporteur seulement vers la canalisation de retour bouilleur (13). Kit selon l’une des revendications précédentes, pour installation comportant en outre un accumulateur de calories (23), caractérisé en ce que le kit comprend : un raccord de départ vers l’accumulateur (23o) et un raccord de retour d’accumulateur (23i), ladite canalisation de retour bouilleur est formée d’un premier tronçon (131) raccordé audit raccord retour bouilleur (21i) d’une part et d’autre part audit raccord départ vers l’accumulateur (23o), et est formée d’un second tronçon (132) raccordé audit raccord de retour d’accumulateur (23i) d’une part et d’autre part audit raccord de départ vers l’installation (22o). Kit selon la revendication 6, caractérisé en ce que le kit comprend : une électrovanne (12) à trois voies ayant une entrée (121) et deux sorties (122, 123) de liquide caloporteur ainsi qu’un actionneur électrique (M) permettant le passage du liquide caloporteur de l’entrée à l’une des deux sorties, ladite deuxième jonction étant formée par une première partie (J21) partant du raccordement en dérivation aménagé sur ladite canalisation de retour radiateur (14) d’une part et d’autre part raccordée à ladite entrée (121) de l’électrovanne (12), et étant formée par une deuxième partie (J22) raccordée à l’une (122) des deux sorties d’une part et d’autre part et d’autre part est raccordée en dérivation à ladite canalisation de retour bouilleur (13), entre ledit raccord de départ vers l’installation (22o) et ladite première jonction (J1), une troisième jonction (J3), raccordée d’une part en dérivation audit premier tronçon (131) d’une part et d’autre part à l’autre (123) desdites deux sorties, une unité de pilotage assurant la commande de ladite électrovanne (12) en fonction d’au moins (i) une température représentative de la présence de feu dans le bouilleur, (ii) la température de retour radiateurs, et (iii) la température dans l’accumulateur de calories. Kit selon l’une des revendications 6 ou 7, pour installation dans laquelle l’accumulateur de calories comporte un fluide caloporteur, et comportant en outre un panneau solaire (24) disposé de façon à pouvoir réchauffer ledit fluide caloporteur, caractérisé en ce que le kit comporte un troisième tronçon (133) comportant une vanne de bypass (242) dont l’entrée est raccordée du côté dudit tronçon rejoignant ledit raccord de retour bouilleur (21i), dont une des sorties est raccordée audit raccord de départ vers l’accumulateur (23o) et dont l’autre des sorties est raccordée à un troisième tronçon (133) raccordé par ailleurs audit deuxième tronçon (132). Kit selon la revendication 8, dans lequel ladite vanne de bypass (242) est de type commandé électriquement. Procédé de pilotage d’une installation équipée d’un kit selon les revendications 2 et 7, caractérisé en ce que : a) dès que et tant que l’unité de pilotage détecte la présence de feu, l’électrovanne (12) à trois voies est commandée de façon à assurer la circulation du liquide caloporteur vers ladite deuxième partie (J22), de sorte que le liquide caloporteur de retour des radiateurs est envoyé vers la chaudière pilotable ; b) le débit du circulateur (214) est piloté de façon proportionnelle en fonction d’une mesure de température du liquide caloporteur en sortie du bouilleur. Procédé de pilotage selon la revendication 10, caractérisé en ce que le débit du circulateur est piloté de façon proportionnelle en fonction d’une mesure de température des fumées de combustion. Procédé de pilotage selon la revendication 11, caractérisé en ce que le débit du circulateur est piloté de façon proportionnelle aussi en fonction d’une mesure de température du liquide caloporteur en sortie du bouilleur et d’une température dans l’accumulateur de calories. Procédé de pilotage selon l’une des revendications 10 à 12, d’une installation équipée d’un kit selon la revendication 9, caractérisé en ce que ladite vanne de bypass (242) est pilotée en fonction d’une information météorologique.