Brevet FR3103883A1 — publié le 20210604

La chaudière gaz à condensation tire profit de l'énergie contenue dans les fumées de combustion. Ce procédé a ses limites, notamment le point de rosée, le but de l’invention est d’utilisé l’énergie mécanique de rotation du circulateur, extracteur, ventilateur ou de l’énergie cinétique de la circulation d’un fluide en circuit fermé et de réchauffer ce même fluide afin combler les lacunes liées à ce procédé en contribuant à réduire le delta t° de consigne et augmenter considérablement la plage de modulation et le rendement de la chaudière et de permettre une régulation et une efficacité optimum d’autant plus efficace dans des bâtiments basses consommations. MODULE AUTONOME DE RECHAUFFAGE D’UN FLUIDE CALOPORTEUR SUR INSTALLATION DE CHAUFFAGE Module additionnel ou incorporé dans une chaudière permettant d’utilisé l’énergie mécanique d’une rotation(1) ou l’énergie cinétique du fluide essentiel au fonctionnement de base et d’alimenter un échangeur a résistance chauffante(6) afin de réduire le delta T° fourni initialement par l’énergie fossile et de réalisé une économie d’énergie globale substantielle sur un générateur de chauffage et d’en augmenter son rendement, sous conditions qu’il soit équipé d’un système de diffusion de chaleur via des émetteurs alimentés par un fluide caloporteur. (Exemple : figure1) Toutes installations de chauffage fonctionnant via des émetteurs alimentés par un fluide caloporteur se doit de disposer au moins d’un circulateur (1). Exemple A : Le but de cette invention est d’utilisé l’énergie mécanique de rotation de ce circulateur indispensable à son bon fonctionnement et de, via un arbre commun (2) ou d’un système de poulies, paliers, d’engrenages ou de systèmes magnétiques (2), d’entrainé un générateur électrique de type alternateur (3) qui alimentera à son tour une résistance chauffante(5) afin de « préchauffer » le retour sur le générateur de chauffage via un échangeur(6) et d’en réduire son « effort de chauffe(1*)» Exemple B : Comme dans l’exemple A le procédé réduit l’effort de chauffe via son échangeur a résistance électrique mais l’énergie nécessaire à la chauffe de la résistance électrique est produite en récupérant l’énergie cinétique du fluide caloporteur circulant dans le circuit fermé. Placé idéalement en amont du générateur, il peut également être placé en départ de circuit notamment dans le cas où l’émetteur réclame une circulation constante du fluide caloporteur à une température réduite (par exemple une installation de plancher chauffant) Prenons un exemple ou l’invention est proposé sous forme d’un module ajouté sur une installation de chauffage domestique équipée d’une chaudière gaz basse température ou à condensation, La régulation du générateur ordonne une mise en chauffe de celui-ci, par suite logique, la régulation du générateur ordonne la circulation du fluide caloporteur via son propre circulateur, l’alimentation du circulateur ayant été préalablement dévier sur notre module disposé en amont du générateur et équipé de sa pompe en adéquation avec l’installation existante, le procédé va, via la circulation du fluide et par effet de cascade, « préchauffer » le retour du générateur, le ∆T initiale sera amoindri (soit l’effort a fournir via l’énergie fossile de la chaudière) et permettra ainsi l’économie d’énergie. Les nouvelles technologies et performances ayant largement évolué nous imaginons sans mal, grâce notamment à l’éolien, un générateur performant pouvant rendre disponible une puissance conséquente, constante et performante pour notre échangeur a résistance électrique qui équipe déjà notamment les chauffe-eaux électriques instantanée. La puissance de la résistante électrique étant proportionnellement lié à la vitesse du circulateur, ce procédé est d’autant plus efficace sur les nouveaux circulateurs à débit variable, la puissance sera donc proportionnelle aux besoins. Le procédé pourra aisément réduire « les marges creuses » des nouvelles énergies, notamment en exemple, la chaudière dite « à condensation » largement pénalisé par son point de rosée. On peut également imaginer sans difficultés ce procédé directement incorporer dans la chaudière. Même dans le cas d’un module additionnel, le procédé ne réclame aucune contrainte des fluides (qu’elles soient physiques ou de régulations) vu que ses contraintes sont déjà corrigées par le générateur de chauffage. L’invention ne dispose pas de contraintes environnementale, dangereuses ou couteuses puisqu’il s’agit d’une auto-alimentation gratuite, récupérer sur une énergie obligatoire à la circulation du fluide caloporteur. Il est diffusé via la résistance électrique dans un environnement clos (un caisson de protection hermétique) et l’ensemble est totalement autonome. L’invention ne dispose pas de contraintes techniques de pose, son faible encombrement et l’absence de rejets permette d’incorporer le système aisément. Son fonctionnement auto adaptatif permet son installation sur un réseau de chauffage domestique mais également sur réseau collectif distribué par un collecteur, en effet, placé le module avant la vanne 3 voies motorisé sur le retour de chaque circuit alimenter par le collecteur auront les mêmes avantages sur chaque circuit que ce peut avoir le module sur installation de chauffage domestique. Les gains sur le générateur principal seront proportionnels aux nombres de réseaux en demande. Dispositif de chauffage d'un fluide comprenant un circulateur (1) disposé sur le trajet d'un fluide, ledit circulateur entrainant un alternateur (3) via un arbre commun (2) ou un système de poulies, paliers engrenage ou un système magnétique, ledit alternateur (3) alimentant une résistance chauffante (5) placée dans un échangeur (6) qui permet de chauffer le fluide circulant dans cet échangeur.