Brevet FR3087522A1 — publié le 20200424

Système de traitement par vecteur air La présente invention concerne un système de traitement par vecteur air. La Qualité de l'Air Intérieur (QAI) dans les bâtiments résidentiels est une donnée importante pour la santé des occupants. On sait que la qualité de l'air intérieur est impactée par les sources de pollution intérieure d'une part, comme les fumées de cuisine ou de cigarette, et par les sources de pollution extérieure d'autre part, comme les gaz d'échappement des véhicules. De manière générale, la pollution de l'air provient principalement des éléments suivants : - Particules fines (ou PM pour « particulate matter » en Anglais) : ce sont les particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 10 micro mètre ; Les Composés Organiques Volatils (COV) ; - L'ozone; - Le dioxyde d'azote ; Le dioxyde de soufre ; Le radon ; La pollution biologique (virus, bactéries). On connait aussi la pollution au dioxyde de carbone (002). Le CO2 est créé principalement par la respiration humaine : chaque être humain rejette du CO2 dans l'air, simplement lors de l'expiration. Or, on sait que la teneur en CO2 est un indicateur important de la qualité de l'air que l'on respire C'est une donnée primordiale qui a une influence directe sur notre confort au quotidien dans les espaces fermés. Pour information, une trop grande concentration de dioxyde de carbone peut créer un mai être, une impression d'air vicié et surtout des maux de tête La solution de base pour améliorer la qualité de l'air intérieur consiste à renouveler ce dernier. On utilise pour cela un système de ventilation, dit VMC (pour Ventilation Mécanique Contrôlée). Parmi les différents systèmes, on distingue la VMC simple flux auto-réglable, dans laquelle les entrées d'air comme les bouches d'extraction sont auto- réglables, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent à la pression afin de garantir un débit constant tout au long de l'année. Ce système ne dépend donc pas du climat ou des activités des occupants. On connait aussi les VMC simple flux hygrorégiables du type A et du type B. La particularité de la VMC simple flux hygrc du type A est que les bouches d'extraction sont hygroréglables (les entrées d'air sont quant à elles autoréglables), c'est-à-dire qu'elles régulent le débit d'air en fonction du taux d'humidité dans l'air intérieur. Cela permet de mieux évacuer l'humidité, notamment lorsque la salle de bain ou la cuisine sont 2 utilisées. La VMC simple flux hygro du type B reprend le principe de la VMC hygro du type A mais; dans ce cas, ce sont à la fois les bouches d'extraction et les entrées d'air qui sont hygroréglables. Cela permet d'avoir une meilleure régulation, d'évacuer au mieux l'humidité et de limiter les déperditions de chaleur par le renouvellement d'air. La VMC 5 hygro du type B est le standard dans les maisons neuves. Enfin, on connait la VMC double flux qui impose l'utilisation de deux réseaux de gaines, contre un seul en simple flux. Dans ce cas, il n'y a pas d'entrée d'air en lien direct avec l'extérieur, mais des bouches d'insufflation, gainées, en provenance d'une entrée d'air unique. Les calories de l'air sortant servent à réchauffer l'air entrant pour une meilleure performance énergétique. 10 Certains systèmes de VMC comporte des filtres pour améliorer davantage la QA1 dans les pièces de vie, mais cela est fait en traitant l'air neuf provenant de l'extérieur. Ainsi, les polluants provenant de l'intérieur du logement ne sont pas traités : ils sont pour le mieux « dilués » par l'introduction d'air neuf. Il existe également des systèmes appelés usuellement « épurateurs d'air », qui 15 sont décentralisés : le traitement de l'air s'effectue dans la pièce de vie. Typiquement de l'air de la pièce est aspiré, traité (a minima filtré et parfois, mais rarement, chauffé) puis réinjecté dans la pièce. Le système objet de l'invention, que l'on connait très bien sous le nom de « système par vecteur air », est complètement diffèrent de tous les dispositifs décrits ci- 20 dessus. Il s'installe en pratique en surplus (ou en complément) d'un système de VMC traditionnel décrit ci-dessus. Ce système peut être défini comme une installation de ventilation et de traitement d'air, comprenant une unité d'équipement pour un local; notamment d'habitation ou tertiaire. 25 Dans le domaine des installations de traitement d'air pour des logements d'habitation, il est connu d'installer; dans les toilettes; une unité d'équipement telle que décrite dans FEZ-A-2 971 530, qui renferme, dans un même volume situé derrière la cuvette des toilettes, un ventilo-convecteur et un plénum de distribution pour distribuer des flux d'air insufflés dans les pièces du logement; une chaudière produisant de l'eau 30 chaude sanitaire et alimentant une batterie à eau chaude permettant de réchauffer l'air circulant dans le ventila-convecteur, et un système de chasse d'eau. L'air alimentant le ventila-convecteur est aspiré à l'intérieur du logement par des moyens d'extraction d'air situés dans les pièces du logement. L'air neuf du logement est introduit par un fonctionnement de type simple flux, impliquant des entrées d'air dans les huisseries et 35 l'extraction de l'air vicié dans les pièces techniques. L'installation de traitement d'air précitée est un système fonctionnant en recyclage 3 Aujourd'hui, les systèmes par vecteur air disponibles sur le marché, comme le système YZENTIS formant l'art antérieur le plus proche de l'invention et décrit dans la demande de brevet FR 2 971 530 A1, ont uniquement pour finalité de réguler la température de l'air : notamment utilisés comme un système de chauffage. 5 L'avantage principal est que ce système prend place dans un faux-plafond et donc qu'on peut s'affranchir de radiateurs fixés aux murs. Il en découle un gain de place. Le système de chauffage par vecteur air YZENTIS intègre un filtre à particules. Toutefois; le système se met en route uniquement lorsqu'il y a besoin de chauffer, typiquement pendant la saison hivernale. Ainsi, le reste du temps, et notamment l'été, on 10 agit sur la qualité de l'air uniquement à travers la VMC. Cela n'est parfois pas suffisant. C'est à cet inconvénient qu'entend plus particulièrement remédier l'invention en proposant un système par vecteur air amélioré permettant de traiter l'air intérieur même en dehors des périodes de chauffage. A cet effet l'invention concerne un système de traitement par vecteur air; 15 comprenant au moins un moyen d'extraction et des moyens d'insufflation d'air et un ventilateur qui, en fonctionnement, entraine une circulation fermée de l'air à l'intérieur des pièces d'un espace occupé, tel qu'un logement ou un bureau. Lorsque le ventilateur fonctionne, des premiers flux d'air se mélangent en amont du ventilateur pour former un deuxième flux d'air. lequel est ensuite divisé en aval du ventilateur en de troisièmes flux 20 d'air dirigés vers les moyens d'insufflation d'air; de façon à insuffler de l'air au moins dilué à l'intérieur des pièces dudit espace. Conformément à l'invention, le système comprend en outre une unité électronique de commande programmée pour faire tourner le ventilateur pendant au moins une plage horaire prédéterminée ou, en variante, en fonction de mesures effectuées par un capteur mesurant la concentration en dioxyde de 25 carbone à l'intérieur de l'espace considéré ou, selon une autre variante, en fonction de mesures effectuées par un capteur mesurant la concentration en particules fines ou en composés organiques volatils dans l'air à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace considéré. Grâce à l'invention, il est possible d'activer le système lorsqu'un taux de particules fines (PM), de 002 ou de Composés Organiques Volatiles (COV) élevé est détecté (dans 30 une pièce ou à l'extérieur). L'air intérieur est alors épuré non plus uniquement en période de chauffage (ou de refroidissement) mais lorsque le taux de particules fines, de CO2 ou de COV est élevé. Selon des aspects avantageux, mais non obligatoires de l'invention, un tel système peut comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises dans 35 toute combinaison techniquement admissible : 4 Le système comprend en outre un échangeur de chaleur pour réchauffer ou rafraichir l'air en circulation fermée à l'intérieur des pièces de l'espace et des moyens pour contourner ou désactiver sélectivement l'échangeur, au moins partiellement, de manière que l'air est réchauffé ou rafraichi uniquement en cas 5 de besoin. Lesdits moyens comprennent un by-pass de l'échangeur ou une vanne pour interrompre la circulation d'un fluide caloporteur ou frigoport ur à l'intérieur de échangeur. L'unité électronique de commande est programmée pour faire tourner le 10 ventilateur lorsque la concentration en dioxyde de carbone dans I l'intérieur de l'espace considéré ou lorsque la concentration en particules fines ou en composés organiques volatils dans l'air à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace considéré est supérieure ou égale à un premier seuil et, de préférence, aussi longtemps que la concentration en dioxyde de carbone, en 15 particules fines ou en composes organiques volatils dans l'air à l'intérieur de l'espace considéré est supérieure ou égale à un second seuil, inférieur au premier seuil. Le système comprend au moins l'un des éléments suivants un filtre moléculaire, 20 un filtre à particules; une source émettrice de rayons Ultraviolets et un catalyseur pour l'oxydation Photocatalytique, tel qu'un catalyseur à base de Dioxyde de titane, un filtre à charbon actif, 25 un média antimicrobien etiou anti-allergènes, un filtre électrostatique. Le système comprend au moins un by-pass; grâce auquel une partie au moins du deuxième flux d'air (F2) peut contourner un ou plusieurs éléments du système; un organe de fermeture, pour fermer sélectivement le by-pass, et une 30 unité électronique de commande de l'organe de fermeture, apte à collecter des informations relatives à la qualité de l'air intérieur ou extérieur et à contrôler l'organe de fermeture pour ouvrir ou fermer le by-pass en fonction de la qualité de l'air. La durée etiou l'heure de début de la plage horaire durant laquelle le système 35 fonctionne est programmée en fonction de la localisation du logement et/ou du 5 niveau de qualité de l'air souhaité par le ou les occupants dudit espace et/ou de données collectées sur un serveur à distance. Le système comprend deux échangeurs de chaleur, respectivement pour réchauffer et rafraichir l'air en circulation fermée à l'intérieur des pièces de 5l'espace et des moyens pour contourner ou désactiver sélectivement chaque échangeur. Au moins l'un des moyens d'insufflation d'air intègre un ou plusieurs filtres, notamment un filtre moléculaire. Chaque diffuseur d'air a également une fonction d'extraction d'air; de sorte que 10 les moyens d'insufflation d'air et les moyens d'extraction d'air sont indissociés. L'invention et d'autres avantages de celle-ci sera mieux comprise à la lumière de la description qui va suivre de deux modes de réalisation d'un système par vecteur air; donnée uniquement à titre d'exemple et faite en référence aux dessins annexés dans lesquels : 15 La figure 1 est une vue en perspective du système par vecteur air selon l'invention, alors dans une configuration installée à l'intérieur d'un logement ; La figure 2 est une vue en perspective éclatée d'un diffuseur du système ; La figure 3 est une vue en coupe du diffuseur de la figure 2, sur laquelle on a représenté le flux d'air extrait et le flux d'air diffusé ; 20 La figure 4 est une vue en perspective montrant un bâti support, une unité de traitement d'air du système, intégrant le ventilateur et un échangeur de chaleur, une chaudière et un plénum de diffusion; La figure 5 est une coupe de l'unité de traitement d'air ; La figure 6 est une vue schématique et d'ensemble du système ; 25 La figure 7 est un graphique représentant l'évolution; en moyenne, de la concentration en particules fines dans l'air au cours d'une journée à Lyon, en France ; La figure 8 est un graphique montrant l'évolution, dans chaque pièce, de la concentration en 002 dans l'air à l'intérieur d'un logement comprenant un 30 salon et deux chambres ; La figure 9 est un graphique comparable à celui de la figure 8, lorsque le système par vecteur air est selon un premier mode de réalisation de l'invention ; - La figure 10 est un graphique comparable à celui de la figure 9, lorsque le 35 système par vecteur air est selon un second mode de réalisation de l'invention ; et 6 La figure 11 est une vue comparable à la figure 6, montrant me implantation différente du système selon l'invention. Sur la figure 1, le système de traitement par vecteur air est représenté avec la référence 2. Ce système 2 comprend des moyens d'extraction et des moyens 5 d'insufflation d'air 4. Avantageusement, les moyens d'insufflation d'air 4 assurent aussi la reprise d'air, c'est-à-dire l'extraction. On parle de diffuseurs soufflage/reprise. Un moyen d'insufflation et d'extraction d'air 4 est représenté seul aux figures 2 et 3, les autres moyens d'insufflation et d'extraction étant identiques. Chaque moyen d'insufflation et d'extraction d'air 4 est conçu pour être installé à l'extrémité d'une gaine E3 10 Aussi, chaque moyen d'insufflation et d'extraction d'air 4 comprend une grille de diffusion 40, Comme visible à la figure 3, chaque moyen d'insufflation et d'extraction d'air 4 délimite deux compartiments séparés, respectivement un compartiment 42 pour la diffusion de l'air et un compartiment 44 pour l'extraction d'air. De préférence, seul le 15 compartiment 42 est °aine. Autrement dit, les gaines 6 du système 2 conduisent uniquement l'air diffusé à l'intérieur des pièces du logement. L'air repris, ou extrait, chemine en fait directement à l'intérieur du volume compris entre le plafond et le faux-plafond, lequel forme un vaste conduit d'extraction d'air. Comme visible à la figure 5, le système 2 comprend aussi un ventilateur 8 qui, en 20 fonctionnement, entraine une circulation fermée de l'air' à l'intérieur des pièces d'un espace occupé, tel qu'un logement ou un bureau. Le ventilateur 8 fait partie de ce qu'on appelle une Unité de Traitement d'Air (UTA) 10, laquelle est avantageusement montée sur un châssis support 12 visible à la figure 4 notamment. Ce châssis 12 peut intégrer, selon un mode de réalisation particulièrement 25 avantageux, un bâti-support (non représenté) pour un WC suspendu ou tout autre équipement d'intégration (meuble, lavabo, etc.). Avantageusement, le ventilateur 8 est connecté à un plénum répartiteur 9, lequel est relié aux gaines de diffusion 6. Aussi, la structure du système en elle-même est comparable à celle décrite dans la publication FR 2 971 530 Al. Toutefois, la mise en 30 oeuvre du système est différente. Lorsque le ventilateur 8 fonctionne, des premiers flux d'air F1 cheminent au travers des moyens d'extraction d'air, puis à l'intérieur du volume entre le plafond et le faux-plafond, et se mélangent en amont du ventilateur 8 pour former un deuxième flux d'air F2, lequel est ensuite divisé en aval du ventilateur 8 en de troisièmes flux d'air F3 dirigés vers 35 les moyens d'insufflation d'air, de façon à insuffler de l'air au moins dilué à l'intérieur des pièces. Fn effet, comme les premiers flux d'air F1 se mélangent en amont du ventilateur 8, une dilution s'opère. Précisément, on sait que la pollution de l'air à l'intérieur d'un logement n'est pas homogène : typiquement, la nuit, l'air dans les chambres occupées est davantage chargé en dioxyde de carbone (002) par rapport aux pièces inoccupées, comme le salon. 5 Ainsi, la nuit, la concentration en dioxyde de carbone est généralement plus élevée à l'intérieur des chambres que dans le salon. Lorsqu'on mélange les flux d'air en provenance des chambres d'une part et du salon (ou autre) d'autre part, on obtient une concentration en dioxyde de carbone moindre par rapport au pic constaté dans les chambres. De cette façon, on dilue l'air des chambres avec de l'air moins chargé en 10 dioxyde de carbone. On a pris l'exemple ici d'un polluant du type dioxyde de carbone, mais le même raisonnement s'applique pour d'autres polluants, comme les particules fines ou les 00V. Dans le mode de réalisation particulier des figures, on retrouve plusieurs registres motorisés (non visibles sur les Figures) pour régler le débit d'air insufflé à l'intérieur des 15 gaines 6. Typiquement, un registre se trouve à l'entrée de chaque gaine 6. Ainsi, il est possible de régler le débit d'air diffusé à l'intérieur de chaque gaine 6, par exemple en fonction de la pièce de destination. Typiquement, le débit d'air envoyé dans les chambres ou les pièces de vie pourra être plus grand que ceux envoyés dans les autres pièces. 20 De préférence, le système 2 comprend en outre un échangeur de chaleur 14 pour réchauffer l'air en circulation fermée à l'intérieur des pièces de l'espace. Typiquement, l'échangeur de chaleur 14 donné en exemple est un échangeur du type air-liquide, plus précisément air-eau. Autrement dit, le fluide caloporteur utilisé est l'eau. Aussi, le système 2 comprend une chaudière 16 pour chauffer l'eau circulant à l'intérieur de l'échangeur 14. 25 La chaudière 16 est avantageusement montée aussi sur le châssis support 12, notamment à côté de l'échangeur 14 (Voir figure 4). Dans l'exemple, la chaudière 16 est une chaudière à condensation à gaz. En variante non représentée, le système 2 pourrait aussi fonctionner en mode climatisation, c'est-à-dire que l'échangeur 14 serait alors conçu pour rafraîchir l'air en 30 circulation fermée à l'intérieur des pièces de l'espace. Aussi, le fluide circulant à l'intérieur de l'échangeur serait dans ce cas frigoporteur. Selon une autre forme d'exécution, on pourrait prévoir un deuxième échangeur de chaleur, auquel cas le système pourrait fonctionner à la fois en mode chauffage et en mode climatisation. En mode chauffage, il conviendrait alors de désactiver ou contourner le premier échangeur, alors que, en mode 35 refroidissement, il conviendrait de désactiver ou contourner le second échangeur. 8 Ainsi; en plus de diluer la pollution de l'air dans certaines pièces de l'espace, le système 2 peut également répondre, accessoirement, à un besoin de chauffage ou de rafraichissement de l'air. Dans le mode de réalisation où le système comprend l'échangeur de chaleur 14; 5 c'est-à-dire dans le mode de réalisation des figures, le système 2 doit pouvoir tourner en dehors d'un éventuel besoin de chauffage ou de rafraîchissement de l'air. Or, dans certaines installations, la chaudière tourne en permanence pour maintenir l'eau à une certaine température. Aussi, le système 2 comprend des moyens pour contourner ou désactiver sélectivement l'échangeur 14, de manière que l'air est réchauffé ou rafraichi 10 uniquement en cas de besoin. En pratique, ces moyens comprennent une vanne 18 pour interrompre la circulation du fluide caloporteur ou frigoporteur à l'intérieur de l'échangeur 14, et donc « désactiver » ce dernier. En variante non représentée, ces moyens incluent un by-pass de l'échangeur 14, c'est-à-dire un conduit de déviation. Dans cette variante, le fluide caloporteur ou frigoporteur est dévié vers un conduit parallèle à l'échangeur 14. 15 Dans les deux formes d'exécution, ou les deux alternatives, on empêche le fluide caloporteur (ou frigoporteur), en l'occurrence l'eau chauffée par la chaudière 16, de circuler à l'intérieur de l'échangeur 14. De cette façon, le flux d'air traversant l'échangeur 14 n'est pas traité thermiquement, c'est-à-dire ne subit pas de réchauffement ou de refroidissement. Ceci présente un avantage considérable par rapport aux dispositifs de 20 fart antérieur, et en particulier le système YZENTIS ou le fonctionnement du système était inhérent à un besoin de chauffage. Ainsi, grâce à l'invention, on peut a minima répartir les polluants sur toutes les pièces du logement; c'est-à-dire effectuer une dilution de l'air; en dehors de tout besoin de chauffage ou de refroidissement de l'air. Le système 2 comprend en outre une unité 25 électronique de commande 20 programmée pour faire tourner le ventilateur 8 pendant au moins une plage horaire prédéterminée. Un exemple est d'activer le système le soir et le matin lorsque le trafic routier est important et donc lorsque la pollution aux particules fines (PM) provenant de l'air extérieur est à son maximum. Précisément; la figure 7 représente l'évolution de la concentration en 30 particules fines dans l'air en région Rhône-Alpes. Comme on peut le voir sur cette figure, la concentration en particules fines (PM 2,5) est maximale entre 5h et 8h du matin et entre 18h et 22h le soir, c'est-à-dire lorsque le trafic routier est le plus intense. Aussi, on peut limiter intelligemment le taux de particules fines à l'intérieur du logement en faisant tourner le système 2 pendant ces périodes critiques. Pour une 35 meilleure efficacité, le système 2 est avantageusement équipé d'un filtre particulaire, lequel fait partie d'une unité de filtration 22. 9 Avantageusement, l'heure de début et/ou la durée de plage horaire durant laquelle le système 2 est programmé pour fonctionner est déterminée en fonction de la localisation du logement et/ou du niveau de qualité de l'air souhaité par le ou les occupants du logement. 5 Plus précisément, les scénarios et le type de filtration mis en oeuvres dans le système 2 pourront être ajustés au plus près du besoin en utilisant les bases de données de polluants de l'air extérieur suivant la localisation du logement. Ainsi, le système 2 pourra être programmé de manière différente et comporter différentes typologies de filtres suivant si il est installé en zone urbaine, péri-urbaine ou rurale et en fonction de la 10 proximité avec les grands axes de circulation. Typiquement, et comme décrit dans la demande FR1851803, on pourra utiliser un filtre à particules à haute performance dans les zones soumises à des pics de pollution fréquents. Egalernent, l'heure de début et/ou la durée de plage horaire durant laquelle le système 2 est programmé pour fonctionner est déterminée en fonction de données sur la 15 qualité de l'air, lesquelles sont par exemple collectées sur un serveur internet à distance. Typiquement, des mesures sont effectuées chaque jour par différents organismes pour alerter notamment la population lors des pics de pollution. L'idée est donc de se servir de ces données pour mettre en route le système 2 de façon intensive lors des pics de pollution par exemple. 20 Aussi, les occupants de l'espace pourront eux-mêmes programmer et modifier les scénarios d'épuration suivant leur besoin. Pour ce faire, le système 2 comprend une interface homme-machine pour permettre à l'utilisateur de régler les différents paramètres. Selon un premier scénario, et afin de diluer le 002, le système 2 est programmé 25 pour fonctionner une heure sur deux pendant la période de sommeil des occupants. La vitesse de Fonctionnement du ventilateur pourra également être programmée afin d'adapter le niveau acoustique en fonction de l'heure de la journée. Typiquement, la vitesse du ventilateur pourra être réduite la nuit, afin de ne pas perturber le sommeil des occupants. On peut donc imaginer au moins deux modes de réglage un pour le jour, où 30 le ventilateur tourne à une première vitesse, et un pour la nuit, où le ventilateur tourne à une deuxième vitesse inférieure à la première vitesse. Selon un deuxième scénario, et afin de capter les particules fines et/ou les COV, le système 2 est programmé pour fonctionner uniquement pendant les périodes où l'espace, que ce soit un logement ou un bureau, est le plus occupé. Effectivement, on sait que la 35 concentration en PM2.5, notamment, est plus importante en présence du ou des occupants. C'est la même chose pour la pollution au dioxyde de carbone. L'idée est donc 10 de faire fonctionner le système 2 uniquement en cas de besoin, et ce afin de faire des économies d'énergie. Typiquement, pour un bureau, on pourra faire tourner le système 2 pendant justement les horaires de bureau, du type 9h-18h, tandis que pour un logement, on préférera faire fonctionner le système le soir essentiellement, et le week-end. 5 Un autre exemple est de programmer un scénario de recyclage intensif la nuit pour diluer le CO2 des chambres. Prenons l'exemple d'un logement composé de 2 chambres CH1 et CH2 et d'un salon S. Lorsque une ou plusieurs personnes sont présentes dans une chambre, par exemple CH1, le débit d'air neuf introduit par le système de VMC peut ne pas être suffisant pour respecter les critères de confinement, c'est-à-dire que la 10 concentration en 002 devient trop importante et est synonyme d'une mauvaise QAI. Le système d'épuration par vecteur air 2 pourra alors s'activer, en prenant de l'air dans les pièces inoccupées, dans l'exemple S et CH2, et en le mélangeant avec l'air provenant des pièces occupées, dans l'exemple CH1, réduisant ainsi la concentration de CO2 dans l'air insufflé dans la pièce occupée CH1 par dilution 15 Typiquement, et en se référant à la figure 6, un débit QI égal à 100 m3/h est extrait de la chambre CH1, un débit 02 égal à 100 m3/h, est extrait de la chambre CH2 et un débit Qs égal à 200 m3/11 est extrait du salon S, soit un total de 400 m3/h. Admettons que la concentration initiale en CO2 soit de 2000 ppm dans la chambre CH1 et de 700 ppm dans la chambre CH2 et le salon S, l'air extrait de la totalité des pièces se mélange et est 20 d'une concentration de [(100rn3/11 +200rn3/h)"700 ppm + 100 malh '2000 pprn]I400 m3/h; soit 1025 ppm. Le débit d'air Qi qui est ré-injecté dans la chambre CH1 est à une concentration en 002 de 1025 ppm, ce qui permet de réduire sensiblement la concentration en 00, avec le temps. Notamment, les effets d'une telle dilution peuvent être visualisés à la figure 9, qui 25 représente la concentration en dioxyde de carbone dans les trois pièces lorsque le système 2 fonctionne en permanence la nuit. De tels résultats peuvent être comparés à ceux de la figure 8, où le système 2 n'est pas activé. En comparant les deux schémas, on voit que le système permet une dilution du dioxyde de carbone dans la chambre CH2 de près de 50%, ce qui est énorme. 30 En variante, l'unité électronique de commande 20 est programmée pour faire tourner le ventilateur 8 en fonction de mesures effectuées par un capteur (non représenté) mesurant la concentration en dioxyde de carbone à l'intérieur de i'espace considéré, c'est-à-dire à l'intérieur des pièces d'un logement typiquement. En pratique, on retrouve au moins un capteur par chambre. 35 Selon une autre variante; l'unité électronique de commande 20 est programmée pour faire tourner le ventilateur 8 en fonction de mesures effectuées par un capteur 11 mesurant la concentration en particules fines ou en composés organiques volatils dans l'air à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace considéré. Pour une meilleure efficacité, le système 2 est avantageusement équipé d'un filtre moléculaire, par exemple un filtre à charbon actif, adapté pour capter les COV. Dans l'exemple, ce filtre est aussi intégré à 5 l'unité de filtration 22. De préférence, les différents capteurs sont placés dans les pièces, à l'intérieur des gaines 6, dans les moyens d'insufflation et d'extraction 4 ou dans tout autre accessoire réseau facilitant la réalisation de l'installation. Avantageusement, chaque filtre, qu'il soit du type particulaire ou moléculaire, est 10 équipé d'un système de détection de saturation. Dans un mode de réalisation préférentiel, l'unité électronique de commande 20 est programmée pour faire tourner le ventilateur 8 lorsque la concentration en dioxyde de carbone dans l'air à l'intérieur de l'espace considéré ou lorsque la concentration en particules fines ou en composés organiques volatils dans l'air à l'intérieur ou à l'extérieur 15 de l'espace considéré est supérieure ou égale à un premier seuil 51 et, de préférence, aussi longtemps que la concentration en dioxyde de carbone, en particules fines ou en composés organiques volatils dans l'air à l'intérieur de l'espace considéré est supérieure ou égale à un second seuil 82, lequel est inférieur au premier seuil. Sur la figure 10, on a pris l'exemple de la pollution au 002, mais des résultats 20 comparables sont obtenus pour le traitement des particules fines et des COV. En variante représentée à la figure 11, le système comprend un seul extracteur d'air. Ce système est particulièrement adapté aux logements dans lesquels toutes les pièces, par exemple le salon S et les deux chambres CH1 et CH2, sont desservies par un couloir C. En effet, le détalonnage des portes permet d'aspirer l'air contenu à l'intérieur du 25 salon S et des deux chambres CH1 et CH2 avec un seul extracteur, positionné dans le couloir C. Aussi, dans ce système, les flux d'air F1' repris dans le salon S et les deux chambres CH1 et CH2 se mélangent en amont de l'extracteur d'air pour former un seul flux d'air repris Fi. Contrairement au système de la figure 6, le mixage des flux d'air de reprise ne se fait donc pas dans le faux-plafond mais dans le couloir C via le passage de 30 l'air sous les portes (détalonnage). Précisément, l'air est extrait dans le couloir C. créant une dépression qui aspire l'air des chambres et du salon : l'air passe par l'espace situé entre la porte et le sol (appelé détalonnage). Le couloir C sert alors de plenum d'aspiration permettant le mélange de l'air provenant des différentes pièces, diluant alors la pollution si celle est présente que dans une ou plusieurs pièces. 35 12 Il existe également des versions (non représentées) où la reprise de l'air se fait dans un faux plancher. En variante non représentée, le système 2, et en parflculier l'unité de filtration 22, comprend au moins l'un des éléments suivants : - une source émettrice de rayons Ultraviolets et un catalyseur pour l'oxydation Photocatalytique, tel qu'un catalyseur à base de Dioxyde de titane, un filtre à charbon actif, un média antimicroblen etiou anti-ailergènes, un filtre de type électrostatique (effet sur les particules fines). 10 Chacun de ces éléments pourront être sélectivement ic by-passés », c'est-à-dire contournés, en prévoyant, pour chacun, un by-pass et un organe de fermeture correspondant. Avantageusement, et selon une autre variante non représentée, les filtres moléculaire etiou particulaire pourront être intégrés au diffuseur 4. Un premier avantage à 15 cela est que chaque filtre est très accessible, et peut donc 'être nettoyé ou remplacé facilement lors des opérations de maintenance. Un deuxième avantage, notamment pour les filtres moléculaires, est qu'on peut les positionner pour capter les COV uniquement dans certaines pièces (par exemple le salon./salle à manger), où on sait que la pollution est plus importante, et pas dans les chambres, où la pollution aux particules ou aux COV 20 est souvent moindre. Selon une autre variante non représentée, les capteurs mesurant la QAI ou la QAE sont communicants, c'est-à-dire sont capables de communiquer les informations collectées à un serveur sur Internet. Eventuellement, une communication pourra être faite (via un écran par exemple) aux occupants du niveau de QAI et/ou du niveau de QAE afin 25 de montrer l'amélioration apportée par le système 2. Selon une autre variante représentée, le système comprend au moins un by-pass, grâce auquel une partie au moins du deuxième flux d'air F2 peut contourner un ou plusieurs éléments des éléments du système, tels que un filtre moléculaire, 30 - un filtre à particules, une source émettrice de rayons Ultraviolets et un catalyseur pour l'oxydation Photocatalytique, un filtre à charbon actif, - un média antimicrobien etiou anti-allergènes, 35 un filtre électrostatique. 13 Aussi, le système comprend un organe de fermeture; pour Fermer sélectivement le by-pass, et une unité électronique de commande de l'organe de fermeture, apte à collecter des informations relatives à la qualité de l'air intérieur ou extérieur et à contrôler l'organe de fermeture pour ouvrir ou fermer le by-pass en fonction de la qualité de l'air. 5 Par exemple, et dans le cas où le système comprend un filtre particulaire et un filtre moléculaire, on pourra prévoir deux by-pass, un pour le filtre moléculaire et un pour le filtre particulaire. Aussi, on pourrait mettre en oeuvre les scénarios suivants (liste non exhaustive) : besoin de chauffage et/ou de refroidissement uniquement passage dans 10 l'échangeur 14 uniquement. Tous les filtres sont contournés ; besoin de chauffage et/ou de refroidissement et de filtration particulaire (seuil PM activé) : passage dans l'échangeur 14 et dans le filtre particulaire. Le filtre moléculaire est contourné besoin de chauffage et ou de refroidissement et de filtration moléculaire (seuil 15 COV activé) : passage dans l'échangeur 14 et dans le filtre moléculaire. Le filtre particulaire est contourné ; besoin de filtration particulaire (seuil PM activé) : passage dans le filtre particulaire uniquement. Le ou les autres filtres sont contournes (by-pass) et l'échangeur 14 est désactivé ; 20 besoin de chauffage et ou de refroidissement, de filtration particulaire et moléculaire (seuil PM et COV activé) : dans ce cas, tous les by-pass sont fermés ; et besoin de dilution (seuil CO2 activé) uniquement: dans ce cas, on désactive l'échangeur 14 et on contourne (by-pass) tous les autres composants, et 25 notamment le filtre particulaire et le filtre moléculaire Selon une autre variante non représentée; et en considérant que l'espace occupé est un logement comprenant au moins un salon et une cuisine, le registre de soufflage du salon est commandé en fonction de l'état d'activation de l'un des équipements de la cuisine, comme par exemple la hotte. En effet, un inconvénient du système de chauffage 30 par vecteur air YZENTIS est que s'il y a un besoin de chauffage simultané dans les chambres et le salon, alors on risque de réinecter les odeurs de cuisine dans les chambres car, dans la plupart des logements, le salon se situe à proximité de la cuisine (cuisine ouverte). Dans l'exemple; si la hotte ou tout autre équipement de la cuisine fonctionne (cuisson en cours), une commande sera envoyée au registre du salon, c'est à 35 dire le registre connecté à la gaine de diffusion raccordée au diffuseur du salon, afin de fermer le registre. Aucun débit d'air ne sera soufflé dans le salon. Aussi, le salon sera 14 alors fortement en dépression (fonctionnement hotte) et donc le débit d'air repris dans le salon va être négligeable par rapport à celui repris dans les chambres. L'air soufflé dans les chambres ne contiendra ainsi pas les odeurs du salon, et donc indirectement de la cuisine. L'ajout d'un filtre moléculaire, remédie aussi à cela en captant les odeurs. Les caractéristiques du mode de réalisation des figures et des différentes variantes évoquées tout au long de la description pourront être combinées entre elles pour générer de nouveaux modes de réalisation de l'invention. REVENDICATIONS1. Système (2) de traitement par vecteur air, comprenant au moins un moyen d'extraction et des moyens d'insufflation d'air (4), et un ventilateur (8) qui, en fonctionnement, entraine une circulation fermée de l'air à l'intérieur des pièces d'un espace occupé, tel qu'un logement ou un bureau, dans lequel, lorsque le ventilateur (8) fonctionne, des premiers flux d'air (F1 F1') se mélangent en amont du ventilateur pour former un deuxième flux d'air (F2), lequel est ensuite divisé en aval du ventilateur en de troisièmes flux d'air (F3) dirigés vers les moyens d'insufflation d'air (4), de façon à insuffler de l'air au moins dilué à l'intérieur des pièces dudit espace, caractérisé en ce que le système comprend en outre une unité électronique de commande (20) programmée pour faire tourner le ventilateur: pendant au moins une plage horaire prédéterminée ou en fonction de mesures effectuées par un capteur mesurant la concentration en dioxyde de carbone à l'intérieur de l'espace considéré ou en fonction de mesures effectuées par un capteur mesurant la concentration en particules fines ou en composés organiques volatils dans l'air à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace considéré. 2. Système de traitement par vecteur air selon la revendication 1, caractérisé en ce que le système comprend en outre un échangeur de chaleur (14) pour réchauffer ou rafraichir l'air en circulation fermée à l'intérieur des pièces de l'espace et des moyens (18) pour contourner ou désactiver sélectivement l'échangeur, au moins partiellement, de manière que l'air est réchauffé ou rafraîchi uniquement en cas de besoin. 3. Système de traitement par vecteur air selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits moyens comprennent un by-pass de l'échangeur (14) ou une vanne (18) pour interrompre la circulation d'un fluide caloporteur ou frigoporteur à l'intérieur de l'échangeur. 16 4. Système de traitement par vecteur air selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l'unité électronique de commande (20) est programmée pour faire tourner le ventilateur (8) lorsque la concentration en dioxyde de carbone dans l'air à l'intérieur de l'espace considéré ou lorsque la 5 concentration en particules fines ou en composés organiques volatils dans l'air à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace considéré est supérieure ou égale à un premier seuil (Si) et; de préférence, aussi longtemps que la concentration en dioxyde de carbone, en particules fines ou en composés organiques volatils dans l'air à l'intérieur de l'espace considéré est supérieure ou égaie à un 10 second seuil (S2), inférieur au premier seuil. 5. Système selon l'une des revendications précédentes; comprenant au moins l'un des éléments suivants : un filtre moléculaire, 15 un filtre à particules, - une source émettrice de rayons Ultraviolets et un catalyseur pour l'oxydation Photocatalytique; tel qu'un catalyseur à base de Dioxyde de titane, un filtre à charbon actif; 20 un média antimicrobien et/ou anti-allergènes, - un filtre électrostatique. Système selon la revendication précédente; comprenant : au moins un by-pass, grâce auquel une partie au moins du 25 deuxième flux d'air (F2) peut contourner un ou plusieurs éléments du système, un organe de fermeture, pour fermer sélectivement le by-pass, et une unité électronique de commande de l'organe de fermeture, apte à collecter des informations relatives à la qualité de l'air intérieur ou 30 extérieur et à contrôler l'organe de fermeture pour ouvrir ou fermer le by-pass en fonction de la qualité de l'air. 7. Système selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la durée et/ou l'heure de début de la plage horaire durant laquelle le système fonctionne 35 est programmée en fonction de la localisation du logement et/ou du niveau de 17 qualité de l'air souhaité par le ou les occupants dudit espace chou de données collectées sur un serveur à distance. 8. Système de traitement par vecteur air selon l'une des revendications 5 précédentes, caractérisé en ce que le système comprend deux échangeurs de chaleur, respectivement pour réchauffer et rafraichir l'air en circulation fermée à l'intérieur des pièces de l'espace et des moyens pour contourner ou désactiver sélectivement chaque échangeur. 10 9. Système selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que au moins l'un des moyens d'insufflation d'air (4) intègre un ou plusieurs filtres, notamment un filtre moléculaire. 10. Système selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que 15 chaque diffuseur d'air (4) a également une fonction d'extraction d'air, de sorte que les moyens d'insufflation d'air et les moyens d'extraction d'air sont indissociés. 20