Brevet FR3087456A1 — publié le 20200424

La présente invention appelée RFE concerne un dispositif de récupération d'eau lors de fuites sur les colonnes d'arrivée d'eau froide ou chaude. Il est élaboré en deux conceptions : une de base sans dispositif électrique et une électrique avec dispositif d'alarme sonore et visuelle. Cette invention a pour capacité et particularité de stopper les fuites d'eau qui pourraient s'infiltrer dans les murs et planchers d'un immeuble. Le plus souvent on s'aperçoit qu'il y a fuite lorsque l'on constate des points d'humidité ou pire des inondations. Ce processus d'infiltration est insidieux. De fait, la fuite a débuté depuis déjà longtemps. Le dispositif RFE quel que soit le modèle utilisé, de base ou équipé du dispositif électrique de détection de fuites d'eau est destiné à supprimer les sinistres tels que dégradations des murs et plafonds des appartements, murs et plafonds des paliers, causés par des dégâts des eaux lors de fuites sur les colonnes d'arrivée d'eau des immeubles à usage privé ou recevant du public. Ce système efficace simplifie lavie et épargne les tracas occasionnés par les fuites d'eau. Son bénéfice est indéniable et appréciable par tout le monde habitants, bailleurs, et autres comme les compagnies d'assurance. Mieux encore, il facilite la tâche du plombier en cas de réparation ou de remplacement de pièces ou d'accessoires. Quelque-soit le-motif : incident ou intervention de réparation telle que remplacement d'une vanne d'arrêt, d'un compteur, de joints de raccord, l'eau de la fuite ou l'eau résiduelle s'écoule dans le récupérateur, laissant le sol propre et sec. Le dispositif selon cette invention permet de palier à ce problème. Avec un collier type serre-filez, il convient de fixer le RFE juste en dessous des compteurs et vannes d'arrêt d'une colonne d'arrivée d'eau en gaine palière ou en appartement, lui-même étant raccordé à une colonne d'eaux usées afin d'évacuer l'eau ainsi recueillie. Selon les modes-de réalisation le dispositif RFE conçu en PVC peut être plat ou triangulaire. Donc dans cette invention, existe un modèle triangulaire suivant l'installation des colonnes d'eau dans les gaines palières. De même le dispositif est 2 adaptable sur des colonnes d'eau froide ou chaude de diamètre 60 ou 40 au moyen d'une bague d'adaptation. L'évacuation du RFE se raccorde sur une colonne d'eaux usées ou d'eaux pluviales ou sur tout système prévu à cet effet. 5 Les dimensions standard du RFE sont 30 cm de large et 25 cm de profondeur sur une hauteur de 10 cm pour être installé dans des gaines standard. Selon le modèle retenu - le dispositif de base se suffit à lui-même si un contrôle physique est effectué selon une périodicité à définir. En effet lorsque la fuite se présente sous forme de goutte à goutte, 10 l'eau s'évacue et laisse une trace, un dépôt visible à l'ceil nu sur la grille d'absorption. Si le débit est continu même faible, l'eau s'écoulera par le conduit. Dans les deux cas, il n'y aura pas de dégâts des eaux à déplorer et à déclarer. - le dispositif électrique équipé d'une alarme sonore et visuelle permet d'être averti du problème en temps réel. 15 Les dessins annexés illustrent l'invention La figure 1 représente une vue de côté de l'installation du modèle de base du RFE. La figure 2 montre une vue de dessus du RFE équipé du dispositif d'alarme électrique sonore et visuelle. La figure 3 représente la coupe A du RFE de la fig.2 20 La figure 4 montre le RFE en vue plongeante arrière La figure 5 montre la bague d'adaptation réalisée en PVC double paroi. La figure 6 représente le type de collier serre-flex métallique utilisé pour la fixation du RFE sur la colonne d'eau. La figure 7 décrit le schéma électrique d'alarme sonore et visuelle. 25 En référence à ces dessins : [Fig. Le dispositif RFE (1) est fixé à la colonne d'arrivée d'eau (12) à l'aide d'un collier serre-flex métallique (9). Un siphon (5) est recommandé pour éviter les remontées d'odeurs. Le système électrique d'alarme sonore et visuelle vient s'accoupler sur les fiches de branchement (7) situées sur la face inférieure du RFE (1) à hauteur de l'écoulement. 3 Le RFE collecte l'eau qui provient soit des fuites au niveau d'un raccord compteur (10), soit au niveau d'une vanne d'arrêt (11). Le RFE (1) s'avère d'une grande utilité lors du remplacement d'une pièce défectueuse puisque l'eau résiduelle s'écoule dans le RFE (1) au lieu de tomber au sol. 5 [Fig.2] et [Fig.3] : La taille des mailles de la grille d'absorption (2) conçue en PVC est de 2 mm2 et d'une épaisseur de 4 mm pour garder une rigidité. Elle permet d'éviter les éclaboussures, l'obstruction de l'écoulement par la chute accidentelle d'objets, d'outils, voire l'intrusion d'un animal. Elle est déposée sur un rebord intérieur (5) à 3 cm en contrebas du bord supérieur du RFE après que le RFE (1) ait été fixé à la colonne d'eau à 10 l'aide du serre-flex glissé dans l'orifice (6). En dernier lieu, l'écoulement (3) de diamètre 30 mm est raccordé à une colonne d'eaux usées ou une colonne prévue à cet effet. Les deux grilles métalliques détectrices d'humidité (4) sont maintenues à un écart de 3 mm à l'aide d'un isolant. Elles ont un diamètre 50 mm. Le côté fiche de raccordement électrique repose sur un débord(8). Le bord opposé est doté d'une canule. En exerçant 15 une pression vers le bas du RFE, le bourrelet se loge dans la canule. Les deux grilles métalliques détectrices d'humidité se trouvent ainsi clipser au RFE grâce au bourrelet autobloquant. Le passage d'une seule goutte d'Eau permet le contact qui va déclencher le système d'alarme sonore et visuelle. Les deux fiches de branchement (7) sont glissées vers l'extérieur par un trou au même niveau. Leur bon maintien est assuré par un joint 20 caoutchouc. Ces grilles détectrices d'humidité doivent être déconnectées avant chaque intervention. Elles doivent être nettoyées, asséchées avant remise en service, c'est pourquoi elles sont amovibles. [Fig.4 - 5 - 6] La bague d'adaptation (13) est utilisée lorsqu'il faut installer le système RFE (1) sur une colonne de diamètre inférieur à celui retenu dans la conception du 25 dispositif. Dans ce cas la bague d'adaptation (13) est fixée au RFE (1) à l'aide de deux ergots (14) à introduire dans les encoches (15) prévues à l'arrière du RFE (1). Les dimensions retenues pour le collier serre-flex (9) sont de 30 cm de long et 2 cm de large. Ce collier passe par les trous (6) du RFE afin de le fixer à la colonne d'Eau. [Fig. 7] Le système électrique, positionné à distance du RFE dans une habitation privée, 30 installé à l'extérieur des gaines palières contenant les colonnes d'eau en immeuble collectif, est alimenté en 220 V redressé (16) en 12 V. Il est doté d'une batterie de 4 secours (17) pour palier à d'éventuelles coupures dans la distribution de l'électricité. Il a la particularité d'avoir un témoin de mise sous tension (18) et d'être équipé d'un fusible de protection(19). Dès que le capteur (20) détecte une fuite, le dispositif déclenche le relais (21) qui 5 déclenche le buzzer continu (22). Après temporisation le bip intermittent (23) et le LED mode secours (24) se mettent en fonction. Le dispositif RFE selon l'invention est destiné à équiper les constructions privées, les immeubles collectifs (à usage d'habitation ou professionnel) anciens mais également les constructions neuves quelle que soit leur usage puisqu'il s'agit d'un REVENDICATIONS1) Dispositif Récupérateur de Fuites d'Eau (1) caractérisé en ce qu'il comporte une grille d'absorption (2) et un système électrique. 2) Dispositif Récupérateur de Fuites d'Eau selon revendication n°1 caractérisé en ce que la grille d'absorption (2) dont les interstices mesurent 2mm2, est conçue en PVC d'une épaisseur de 4 mm, et en ce qu'elle repose sur un rebord intérieur du récupérateur. 3) Dispositif Récupérateur de Fuites d'Eau selon la revendication n° 1 caractérisé en ce que le système électrique est constitué de fiches de branchement (7) situées dans une partie inférieure du Récupérateur (1), lesdites fiches de branchement étant reliées à un boîtier d'alarme sonore et visuelle qui est équipé d'un buzzer (22) et d'une LED (24).