Brevet FR3084734A1 — publié le 20200207

Dispositif de relevage de condensats comprenant une cuve de réception des condensats mobile, ou montée sur un support mobile, en translation et/ou rotation 1. Domaine Le domaine de l'invention est celui des dispositifs de relevage de condensats, destinés à être mis en oeuvre dans des systèmes produisant des condensats, notamment des systèmes de climatisation, des systèmes de réfrigération, des systèmes de ventilation ou des systèmes de chauffage. 2. Art antérieur Dans ce qui suit, on s'attache plus particulièrement à décrire la problématique existant dans le domaine des systèmes de climatisation, à laquelle ont été confrontés les inventeurs de la présente demande de brevet. Toutefois, l'invention ne se limite pas à ce domaine particulier d'application mais s'applique à tous les systèmes produisant des condensats, notamment les systèmes de type « HVAR » (pour « Heating, Ventilation, Air-conditionning, Refrigeration » en anglais, soit « Chauffage, ventilation, air conditionné et/ou réfrigération »). Dans un système de climatisation, les condensats - qui résultent de la condensation de la vapeur d'eau présente dans l'air ambiant que l'on refroidit - sont classiquement récupérés dans un réservoir, ou plus généralement dans une cuve de récupération, qui peut être dans certains cas un simple panneau de collecte. Il est nécessaire d'évacuer les condensats récupérés, d'une part pour éviter le débordement de la cuve de récupération et d'autre part pour limiter les risques de contamination bactérienne liée à la stagnation des condensats dans cette cuve. Ceci peut se faire par gravité, par exemple à l'aide d'un tuyau rigide ou semi-rigide relié à un système d'évacuation des eaux usées, ou par pompage des condensats recueillis dans la cuve de récupération. L'invention s'applique plus particulièrement à ce dernier cas. Les systèmes de relevage de condensats par pompage mettent généralement en 2 oeuvre une pompe hydraulique pilotée - c'est-à-dire mise en route et arrêtée - par des moyens de détection du niveau des condensats présents dans la cuve. Ces moyens de détection du niveau des condensats peuvent reposer sur un capteur de niveau, par exemple un capteur capacitif, configuré pour pouvoir mesurer au 5 moins deux niveaux de condensats à l'intérieur du réservoir, correspondant à un premier niveau maximum, auquel la pompe doit être activée afin d'évacuer les condensats, et un second niveau minimum, auquel la pompe doit être arrêtée. Un troisième niveau de condensats, dit de sécurité, peut être mesuré, supérieur au niveau maximum, et correspondant à une situation critique, dans laquelle la hauteur 10 de liquide est anormalement élevée (par exemple du fait d'une pompe bouchée ou hors d'usage). Des moyens de traitement délivrent à la pompe les commandes requises (mise en route ou arrêt), en fonction des niveaux de condensats détectés par les moyens de détection du niveau des condensats. 15 Un système d'alarme peut aussi être prévu de façon à avertir l'utilisateur d'un niveau de liquide anormalement haut dans la cuve de réception, notamment lorsque le niveau de sécurité est atteint. Les dispositifs de relevage de condensats comprennent ainsi un certain nombre de composants essentiels, que le technicien affecté à l'installation du dispositif doit mettre 20 en place un à un, puis raccorder par une pluralité de câbles et conduits. En d'autres termes, les composants du dispositif de relevage de condensats sont fournis puis mis en place de manière séparée, ou indépendamment les uns des autres, ce qui implique l'utilisation d'un nombre relativement élevé d'éléments de connectique (hydraulique et électrique), de possibles difficultés d'installation, et des risques de 25 disfonctionnement, de perte de temps et d'argent,... De plus, il peut être difficile pour le technicien d'installer certains de ces composants, qui doivent occuper une position spécifique au sein du système de climatisation, dans des zones parfois difficiles d'accès. C'est par exemple le cas des moyens de détection des niveaux de condensats qui 30 doivent généralement être placés dans ou auprès de la cuve, ou de la pompe de relevage 3 qui doit généralement être installée à l'intérieur d'une goulotte ou d'un élément d'architecture intérieure, comme un faux plafond. Dans ces systèmes, la pompe de relevage de condensats doit être raccordée au climatiseur par le biais de plusieurs câbles électriques, notamment un câble 5 correspondant à la phase, un câble correspondant au neutre, et un câble d'alarme, correspondant au niveau de sécurité. Le câble d'alarme pose parfois des difficultés d'installation aux techniciens : en effet, il peut être peu aisé de relier celui-ci à un climatiseur qui n'a pas été conçu explicitement pour coopérer avec le dispositif de relevage considéré. 10 Une mauvaise installation du système d'alarme est cependant préjudiciable au bon fonctionnement du dispositif de relevage de condensats, puisqu'il existe alors un risque qu'un niveau anormalement haut de condensats dans la cuve soit détecté, mais n'entraine pas l'arrêt de la climatisation, conduisant à un débordement des condensats hors de la cuve et éventuellement une détérioration du dispositif de relevage et/ou de 15 son environnement. La maintenance des dispositifs de relevage de condensats peut également être problématique, du fait de la faible accessibilité des différents composants. En particulier, l'état de la pompe de relevage des condensats doit être contrôlé régulièrement afin de prévenir les fuites de condensats hors de la cuve, dues à son 20 encrassage ou à une panne, et la cuve de réception des condensats doit être régulièrement vidangée et nettoyée afin de prévenir une stagnation des condensats et la création de biofilms. Toutefois, la pompe de relevage des condensats et la cuve de réception des condensats ne peuvent généralement être atteintes par le technicien de maintenance 25 qu'en démontant préalablement une ou plusieurs pièces du climatiseur ou de son environnement, ce qui implique une perte conséquente de temps et d'efficacité. Enfin, sur le long terme, la fiabilité des dispositifs de détection des niveaux de condensats actuellement utilisés dans les systèmes de relevage n'est pas toujours garantie, leur positionnement pouvant en effet se dérégler. 30 Les hauteurs relatives des condensats détectées dans la cuve peuvent ainsi être 4 faussées et par conséquent entraîner un risque de défaillance du dispositif de relevage des condensats, par exemple un déclenchement de la pompe trop tardif causant des fuites de condensats. Il existe ainsi un besoin d'un dispositif de relevage de condensats qui soit de 5 construction simple, qui soit rapide à installer, qui nécessite peu de connectique, et/ou dont la fiabilité soit optimisée. Il existe également un besoin d'un dispositif de relevage de condensats dont les composants soient facilement et rapidement accessibles de façon à réaliser leur entretien de façon régulière, de manière préventive et/ou curative. 10 3. Résumé La présente invention a pour objectif de pallier au moins certains de ces inconvénients de l'art antérieur, selon les modes de réalisation. Ces objectifs, ainsi que d'autres qui apparaîtront pas la suite, sont atteints à l'aide 15 d'un dispositif de relevage des condensats, comprenant une cuve de réception de condensats, et une pompe de relevage des condensats reçus dans ladite cuve. Selon l'invention, la pompe est montée sur un premier support portant des moyens de maintien et/ou de guidage de ladite cuve ou d'un deuxième support portant ladite cuve, de façon que ladite cuve ou ledit deuxième support soit mobile, en translation et/ou en rotation, par rapport audit premier support, de façon à pouvoir prendre au moins deux positions : - une position de travail, dans laquelle ladite cuve est connectée à ladite pompe ; une position de vidange, dans laquelle ladite cuve est déconnectée de ladite pompe et déplacée par rapport audit premier support, de façon à permettre 25 une opération de nettoyage et/ou de vidange de condensats. Selon un aspect particulier de l'invention, le dispositif de relevage de condensats comprend des moyens de détection d'au moins un niveau prédéterminé de condensats dans ladite cuve, montés sur ledit premier support. 5 Avantageusement, dans ladite position de travail, lesdits moyens de détection de niveau de condensats s'étendent à l'extérieur de ladite cuve, à proximité de cette dernière. Selon un aspect particulier de l'invention, ledit premier support est formé par ou 5 comprend un circuit imprimé, portant ladite pompe et/ou des moyens de contrôle de ladite pompe. De façon avantageuse, lesdits moyens de détection de niveau de condensats mettent en oeuvre au moins deux électrodes déposées directement sur ledit circuit imprimé. 10 Selon un aspect particulier de l'invention, ledit premier support porte au moins une glissière guidant ladite cuve ou ledit deuxième support. De façon avantageuse, ladite glissière porte un connecteur recevant un tuyau délivrant les condensats produits par un système HVAR auquel est affecté ledit dispositif de relevage de condensats, et dirigeant ceux-ci vers ladite cuve, au moins dans ladite 15 position de travail. Selon un aspect particulier de l'invention, ledit premier support est monté mobile en translation et/ou en rotation par rapport à un troisième support, destiné à être fixe par rapport à un système HVAR auquel est affecté ledit dispositif de relevage de condensats, de façon que ledit premier support puisse prendre au moins deux positions : une position de fonctionnement et une position de maintenance. Avantageusement, ledit troisième support porte un premier connecteur électrique, amenant un courant électrique apte à coopérer avec un second connecteur électrique porté par ledit premier support, et/ou un premier connecteur hydraulique, apte à être connecté avec un second connecteur hydraulique solidaire de ladite pompe, 25 ledit premier connecteur électrique et/ou ledit premier connecteur hydraulique étant monté de façon qu'il soit déconnecté dudit second connecteur électrique et/ou dudit second connecteur hydraulique, dans ladite position de maintenance. De façon avantageuse, ledit premier connecteur hydraulique comprend ou coopère avec un élément hydraulique anti-siphonage et/ou d'anti-retour monté sur ledit 30 troisième support. 6 Selon un aspect particulier de l'invention, ledit premier support ou ledit troisième support forme un élément de structure apte à maintenir ou participer au maintien d'un système HVAR auquel est affecté ledit dispositif de relevage de condensats. Selon un aspect particulier de l'invention, ledit premier support ou ledit troisième 5 support porte des moyens d'alimentation électrique dudit système HVAC. Selon un aspect particulier de l'invention, le dispositif de relevage de condensats comprend des moyens de coupure desdits moyens d'alimentation lorsque lesdits moyens de détection de niveau détectent qu'un niveau d'alarme est atteint. Selon un aspect particulier de l'invention, ladite cuve présente une zone de 10 réception de condensats, dont au moins une paroi présente une dépouille adaptée pour limiter la stagnation des condensats dans ladite cuve. Selon un aspect particulier de l'invention, le dispositif de relevage de condensats est logé dans un boîtier présentant une ouverture d'extraction de ladite cuve mobile, dudit deuxième support et/ou dudit premier support. 15 De façon avantageuse, ladite cuve mobile, ledit deuxième support et/ou ledit premier support porte un cache apte à coopérer avec ladite ouverture d'extraction. Selon un aspect particulier de l'invention, le dispositif de relevage de condensats est configuré pour coopérer avec un côté gauche ou un côté droit d'un système HVAR auquel est affecté ledit dispositif de relevage de condensats. Selon différentes mises en oeuvre, ledit boîtier est, ou comprend : - une goulotte, ou - un élément d'architecture intérieure, associé audit système réfrigérant, ou - un boîtier dudit système réfrigérant. Selon un aspect particulier de l'invention, le dispositif de relevage de condensats 25 comprend des moyens indicateurs d'une nécessité d'effectuer une vidange de ladite cuve de réception de condensats et/ou une maintenance dudit dispositif de relevage. Selon un aspect particulier de l'invention, le dispositif de relevage de condensats comprend un mécanisme déclencheur d'une extraction ou réinsertion au moins partielle de ladite cuve mobile ou du deuxième support, par rapport audit premier support, et/ou 30 dudit premier support, par rapport audit troisième support. 5 7 I() 4. Liste des figures 15 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante, donnée à titre d'exemple illustratif et non limitatif, au regard des dessins annexés parmi lesquels : 20 la figure 1 illustre schématiquement un dispositif de relevage de condensats selon un mode de réalisation de l'invention ; 25 la figure 2 représente le dispositif de relevage de condensats de la figure 1, intégré dans un climatiseur ; 30 la figure 3 représente schématiquement les trois sous-ensembles du dispositif de condensats de la figure 1, séparés les uns des autres, à savoir la cuve,déplacée par rapport à un support de pompe portant le circuit imprimé équipé de la pompe de relevage des condensats, lui-même déplacé par rapport à un support de base ; la figure 4 représente le circuit imprimé de la figure 3, portant notamment la pompe de relevage des condensats, les électrodes du détecteur du niveau de condensats, le système d'alarme, et un panneau de contrôle ; la figure 5A illustre la cuve de réception des condensats de la figure 3, extraite du climatiseur de façon à permettre sa vidange ou son nettoyage, selon un mode de réalisation dans lequel la cuve est mobile en translation ; les figures SB et SC illustrent deux variantes de montage et de déplacement de la cuve ; la figure 6 illustre le premier support comprenant le circuit imprimé équipé de la pompe de relevage des condensats, extrait du climatiseur ; la figure 7 est une vue de la surface extérieure du climatiseur, et plus précisément d'un cache permettant d'occulter l'accès à la cuve de réception des condensats et/ou au support de pompe ; la figure 8 illustre schématiquement le câblage de l'alimentation du dispositif de relevage et du climatiseur, simplifiant la gestion des situations d'alarme. 8 5. Description détaillée 5.0 Principe général L'invention propose une nouvelle approche de l'architecture d'un dispositif de 5 relevage de condensats, permettant de simplifier les opérations de fabrication, d'installation et de maintenance du dispositif. 5.0.1 maintenance préventive : accès à la cuve Le dispositif de relevage de condensats comprend notamment une cuve de réception des condensats qui doit faire l'objet d'un contrôle régulier visant à prévenir 10 toute stagnation des condensats qui pourrait provoquer la formation de biofilm, matrice aqueuse et gélatineuse secrétée par les bactéries dans le liquide, et qui favorise la prolifération bactérienne. La cuve de réception des condensats doit donc être facilement accessible de façon à être régulièrement vidangée et nettoyée, afin d'éliminer les condensats qui n'auraient 15 pas été évacués par la pompe de relevage des condensats. Pour ce faire, la cuve de réception des condensats est mobile en translation et/ou en rotation par rapport à un support de pompe, ou premier support, portant une pompe destinée au relevage des condensats récupérés dans la cuve. Alternativement, la cuve de réception des condensats peut être portée par un 20 support de cuve, ou deuxième support, mobile en translation et/ou en rotation par rapport au support de pompe. En d'autres termes, la cuve peut être un élément monobloc moulé, par exemple en matière plastique, ou un élément solidarisé à un support. La cuve de réception des condensats, ou le support de cuve sur lequel elle est 25 montée, peut ainsi prendre deux positions distinctes : une première position dite « position de travail » dans laquelle la cuve est connectée à la pompe, de façon à ce que la pompe puisse extraire les condensats de la cuve ; une seconde position dite « position de vidange » dans laquelle la cuve 30 est déconnectée de la pompe et extraite du support de pompe, ou à tout 9 le moins déplacée par rapport à celui-ci, de façon à permettre une opération de nettoyage et/ou de vidange des condensats. Il est ainsi possible d'effectuer aisément un nettoyage régulier de la cuve de réception des condensats, en déplaçant et/ou extrayant cette dernière ou le premier 5 sous-ensemble sur lequel elle est montée, sans qu'il soit nécessaire de démonter une quelconque pièce du climatiseur. 5.0.2 Maintenance curative : accès à la pompe et au circuit électrique Selon un autre aspect de l'invention, qui peut selon les modes de réalisation être mis en oeuvre indépendamment ou en combinaison avec ce qui précède, le support 10 portant notamment la pompe et ses moyens de pilotage peut être séparé d'un support de base, pour permettre une intervention sur ses composants. Le support de base porte des éléments de connexion électrique (alimentation et connexion avec le climatiseur) et de connexion hydraulique avec la pompe, débrochables par déplacement du support de pompe. 15 Le support de base peut-être adapté pour participer au placement, au montage et/ou au maintien du climatiseur. 5.0.3 Sécurité : arrêt de la climatisation en cas de défaillance Selon un autre aspect de l'invention, qui peut selon les modes de réalisation être mis en oeuvre indépendamment ou en combinaison avec ce qui précède, les moyens 20 électriques du support de pompe contrôle directement l'alimentation du climatiseur. Ainsi, le secteur est reçu dans les moyens électriques, puis redirigé vers le climatiseur. En cas de défaillance identifiée, typiquement lorsque le niveau de sécurité est atteint, les moyens électriques agissent directement sur un relais, coupant l'alimentation du climatiseur, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci reçoive un signal d'alarme ni ne le traite 25 de façon particulière. 5.1 exemple de mise en oeuvre 5.1.1 montage par rapport à un climatiseur La figure 1 représente schématiquement un dispositif de relevage de condensats 1 selon un mode de réalisation de l'invention. 30 Comme visible sur la figure 2, le dispositif de relevage de condensats 1 peut être 10 intégré au boîtier d'un climatiseur mural 100. Dans ce cas, il peut correspondre à un angle du climatiseur, et participer au montage et/ou au maintien de celui-ci. Des moyens particuliers, guides, détrompeurs et/ou moyens de fixation peuvent ainsi être prévus, pour coopérer avec le climatiseur (et plus généralement le système coopérant avec le 5 dispositif de relevage de condensats). 5.1.2 principe du fonctionnement Toutefois, le dispositif de relevage de condensats 1 pourrait également être placé dans une goulotte ou dans un élément d'architecture intérieure, décoratif ou non, placé à l'extérieur du climatiseur 100 et raccordé à celui-ci par des moyens connus. 10 Le dispositif de relevage de condensats 1 est destiné à récupérer des gouttelettes de liquide - appelées condensats - issues de la condensation de l'air chaud entrant dans le climatiseur, puis les évacuer. Pour cela, le dispositif de relevage de condensats 1 comprend un certain nombre de composants essentiels, dont le fonctionnement est présenté à suivre. 15 Un tuyau 2 guide les gouttelettes de condensation vers une cuve 12 de réception des condensats. Il est ici raccordé à un couvercle 121 s'étendant au-dessus de la cuve 12. Le tuyau 2 est de préférence monté à la verticale, de façon à limiter la stagnation des condensats au sein du tuyau, et ainsi limiter la formation de biofilm. 5.1.3 cuve 20 Pour la même raison, il est aussi prévu que la surface interne de la cuve 12 de récupération des condensats comporte un fond incliné d'un angle a, visible à la figure 5, permettant de diriger les condensats vers une zone de récupération 122 de la cuve 12, plus basse que la zone de chute des gouttelettes. Cet angle a peut par exemple être compris entre 2 et 15. 25 5.1.4 pompe Les condensats récupérés au niveau de la zone de récupération 122 de la cuve 12 sont aspirés sous l'action d'une pompe 13 hydraulique (par exemple de type pompe à piston, centrifuge, péristaltique, à membrane, etc.), puis évacués vers un circuit dédié (non représenté). 11 Un élément d'anti-siphonage et/ou d'anti-retour 14 est prévu à la sortie de la pompe 13 et permet d'éviter tout reflux des condensats par effet de siphon vers la cuve 12 de réception des condensats. 5.1.5 pilotage de la pompe 5 La mise en route et l'arrêt de la pompe 13 sont contrôlés par un système de détection du niveau des condensats à l'intérieur de la cuve 12, comprenant un capteur capacitif comportant trois électrodes El, E2, E3, illustrées à la figure 4. D'autres types de capteurs peuvent bien sûr être mis en oeuvre, à l'intérieur de la cuve ou à l'extérieur de celle-ci. C'est un avantage du capteur capacitif que de pouvoir 10 placer les électrodes à l'extérieur de la cuve, le long d'une de ses parois. Un autre avantage est que ces électrodes peuvent être formés directement sur le circuit imprimé portant notamment les éléments de pilotage de la pompe, sous la forme d'un dépôt de piste de cuivre ou d'un matériau conducteur similaire, prenant la forme et la dimension souhaitée pour chaque électrode. 15 Les électrodes El, E2 et E3 permettent de mesurer une capacité, par rapport à une électrode de référence ER. La capacité Ci mesurée varie selon le niveau de liquide à l'intérieur de la cuve 12 de réception des condensats. La première électrode El est dite « de premier niveau » et permet de créer une capacité Cl ; la deuxième électrode E2 est dite « de second niveau » et permet de créer une capacité C2 ; et la troisième électrode E3 est dite « de niveau d'alarme » et permet de créer une capacité C3. Les électrodes El, E2, E3 présentent chacune une longueur, ou hauteur, différente qui correspond sensiblement à un niveau spécifique de condensats à l'intérieur de la cuve 12. 25 Ainsi, l'électrode « de premier niveau » El est la plus longue des électrodes, de telle manière que son extrémité inférieure correspond à un niveau minimal de condensats, c'est-à-dire le niveau auquel la pompe 13 doit être arrêtée. L'électrode « de second niveau » E2 a une longueur telle que son extrémité inférieure correspond à un niveau maximal autorisé de condensats, c'est-à-dire le niveau 30 auquel il convient de mettre en route la pompe 13. 12 Ainsi, la pompe 13 est en marche lorsque le niveau des condensats est situé entre les électrodes El et E2. Enfin, l'électrode « de niveau d'alarme » E3 est la plus courte des électrodes, de telle manière que son extrémité inférieure correspond à un niveau critique de condensats 5 dans la cuve 12 de réception, auquel il convient de générer une alarme afin d'informer l'utilisateur d'une situation anormale et/ou d'arrêter le fonctionnement du climatiseur. L'alarme, correspondant à un niveau de liquide critique, est générée par un système d'alarme 16. Le nombre d'électrodes peut être plus ou moins élevé, de façon à doubler les 10 mesures et/ou détecter des niveaux de liquide intermédiaires. Les électrodes El, E2, E3 et ER sont destinées à être placées de préférence à l'extérieur de la cuve 12 de réception des condensats, à proximité d'une de ses parois latérales, mais pourraient également être positionnées à l'intérieur de la cuve selon certains modes de réalisation de l'invention. 15 5.2 structure en supports « emboîtés » Les composants du dispositif de relevage de condensats 1 sont regroupés sur trois supports Si, 52, S3, ou sous-ensembles, du dispositif, décrits en relation avec la figure 3. 5.2.1 51 : support de pompe Le premier support Si, ou support de pompe, porte la pompe 13 de relevage de 20 condensats. Plus précisément, le premier support S1 porte un circuit imprimé 15 qui regroupe l'essentiel des composants, dont la pompe 13. Le premier support S1 peut aussi être formé par le circuit imprimé 15 lui-même. Le circuit imprimé 15, illustré sur la figure 4, regroupe au moins : les électrodes El, E2, E3, formées directement sur le circuit imprimé 15 25 par découpe de celui-ci et par dépose des pistes de cuivre à la surface des découpes, le système de pilotage et d'alarme 16, la pompe 13 de relevage de condensats, Additionnellement, il peut aussi porter un panneau de contrôle 17 comportant par 30 exemple des diodes électroluminescentes (LEDS) permettant d'indiquer l'état du 13 dispositif de relevage de condensats 1 (en fonctionnement, défectueux, nécessitant une vidange, etc.), une prise USB ou similaire, pour accéder à une mémoire du système 16, pouvant stocker un programme de pilotage que l'on peut mettre à jour et/ou des données de suivi destinées à la maintenance (nombre d'activations de la pompe, quantité 5 de condensats traités, temps de fonctionnement, délai depuis la dernière vidange et/ou maintenance, situations d'alarme,...) et/ou des moyens de commande 18 (mise en marche du dispositif, passage dans un mode particulier, par exemple de maintenance, test,...). Le fait de regrouper tous ces composants sur le circuit imprimé 15 permet 10 d'obtenir un ensemble compact, simple à fabriquer, et évitant au technicien le recours à une pluralité de connectiques entre ces composants. 5.2.2 52 : support de cuve Le second support S2, ou support de cuve, porte la cuve 12 de réception des condensats. Dans le mode de réalisation illustré sur la figure 3, le second support S2 est 15 formé par la cuve 12 de réception des condensats elle-même, décrite plus en détail par la suite. 5.2.3 53 : support de base Le troisième support 53, ou support de base, est fixe par rapport au climatiseur, une de ses faces pouvant être solidarisée à une surface de réception (par exemple un mur 20 d'habitation). Dans un mode de réalisation particulier, il peut être configuré pour permettre un montage aussi bien à gauche (figure 2) qu'à droite du climatiseur, pour s'adapter plus aisément à différentes conditions de montages. Dans d'autres modes de réalisation, on peut prévoir deux versions du dispositif de relevage, adaptées respectivement à un 25 montage à gauche et à un montage à droite. Vautre face porte un élément d'anti-siphonage et/ou d'anti-retour 14, prévu pour coopérer avec la sortie 131 de la pompe 13, et le câble électrique 3 destiné à être raccordé au circuit imprimé 15. Le troisième support 53 forme un élément de structure apte à maintenir ou 30 participer au maintien du climatiseur 100 mural, comme illustré sur la figure 2. 14 5.2.4 mobilité Le support de pompe S1, et le support de cuve S2, sont configurés pour être mobiles par rapport au troisième support 53 de façon à pouvoir être extraits du climatiseur par un technicien, pour à réaliser en toute simplicité à la fois les opérations de 5 maintenance préventive et les opérations de maintenance curative. Plus précisément, selon un premier aspect de l'invention, le support de cuve 52 portant la cuve 12 de réception des condensats (ou formé de la cuve 12 de réception des condensats), est amovible en translation et/ou en rotation par rapport au support de pompe 51 (flèche A). 10 Cet aspect fait l'objet du paragraphe 5.3 et fait référence en particulier aux figures SA à 5C. Selon un deuxième aspect aspect de l'invention, le support de pompe 51, portant le circuit imprimé 15 muni de la pompe 13 (ou formé du circuit imprimé 15 muni de la pompe 13), est amovible en translation et/ou en rotation par rapport au support de base 15 53 (flèche B). Cet aspect fait l'objet du paragraphe 5.4 et fait référence en particulier à la figure 6. Ainsi, selon le mode de réalisation illustré figure 3, le dispositif de relevage de condensats 1 met en oeuvre un système de « double tiroir » : le premier « tiroir » 20 correspond au support de cuve 52, amovible par rapport au support de pompe S1 et le second « tiroir » correspond au support de pompe 51 amovible par rapport au support de base 53. Un mécanisme peut être prévu pour déclencher l'extraction du support de cuve 52 (ou la cuve 12) et/ou du support de pompe Si par rapport au climatiseur 100, et/ou leur 25 réinsertion dans le climatiseur 100, au moins partielle. Par exemple, un tel mécanisme peut mettre en oeuvre un ressort qui permet, en réponse à un appui sur un actuateur ou la plaque, ou cache, 19, d'entraîner un déverrouillage et un déplacement du support de cuve S2 par rapport au climatiseur, grâce à la réalisation d'une pression sur la surface externe du support. Une approche similaire 30 peut être appliqué pour le support de pompe Si. 15 Dans le mode de réalisation illustré, le cache 19 est prévu notamment pour occulter une ouverture du climatiseur 100 au travers de laquelle les supports Si et 52 se déplacent. Il peut également porter les éléments d'interface. Cet aspect fait l'objet du paragraphe 5.4 et fait référence en particulier à la figure 5 7. Les caractéristiques qui font l'objet de chacun des paragraphes 5.3, à 5.6 ci-après peuvent être mises en oeuvre conjointement ou séparément, selon les modes de réalisation. 10 5. 3 Amovibilité du support de cuve portant ou formant la cuve de réception des condensats Selon un premier aspect de l'invention, illustré sur la figure 5A, la cuve 12 de réception des condensats est amovible par rapport au premier support Si, ou support de pompe. 15 La cuve 12 de réception des condensats peut ainsi être déplacée par rapport au support de pompe 51 et prendre deux positions distinctes : une position dite « position de travail », ou fonctionnelle, dans laquelle la cuve 12 est logée dans le support 51 (logé lui-même dans le climatiseur 100) et connectée à la pompe 13 du support S1 et de façon à permettre l'évacuation des condensats, et une position dite « position de vidange », ou de nettoyage, dans laquelle la cuve 12 est extraite du support S1 (et donc du climatiseur 100) et déconnectée de la pompe, de façon à permettre une opération de nettoyage et/ou de vidange de condensats. 25 Dans le cadre d'une opération de nettoyage ou vidange des condensats, le support de pompe 51 et le support de base 53 forment un unique ensemble, immobile par rapport au climatiseur 100, par rapport auquel la cuve 12 de réception des condensats peut être déplacée. En d'autres termes, la cuve 12 de réception des condensats est amovible par rapport au sous-ensemble formé par le support de pompe Si et le support de base S3. 30 Selon une variante non illustrée, la cuve 12 de réception des condensats pourrait 16 également être montée sur un support de cuve S2 (non illustré), par exemple un châssis de tiroir, lui-même amovible par rapport au support de pompe S1, de façon à ce que la cuve 12 puisse prendre les positions de travail et de vidange précitées. La figure 5A représente, selon un mode de réalisation particulier, la cuve 12 de 5 réception des condensats extraite du climatiseur. La cuve 12 de réception des condensats est extraite par le côté du climatiseur (flèche A) selon un mouvement de translation horizontale, à la manière d'un tiroir. Dans d'autres mises en oeuvre, la cuve ou son support peut effectuer d'autres mouvements par rapport au support S1, et être extraite par exemple selon un 10 mouvement de basculement (rotation angulaire de la cuve), comme illustré sur la figure 5B, ou extraite par le dessous du climatiseur, comme illustré sur la figure 5C (approche permettant la mise en oeuvre d'électrodes sont situées à l'intérieur de la cuve 12 par exemple). D'autres déplacements, combinant rotation et translation, ou encore un vissage (quart de tour par exemple). 15 Le couvercle 121 de la cuve comprend sur au moins un de ses côtés longitudinaux un rail de guidage 122 d'au moins une bordure supérieure de la cuve 12 de réception des condensats. Dans des variantes, les moyens de guidage et de maintien de la cuve ou de son support peuvent être indépendants de ce couvercle. La cuve 12 peut ainsi facilement être déplacée au moins partiellement par rapport 20 au couvercle 121, et hors du climatiseur. Il peut être prévu que le déplacement de la cuve en dehors de la position de travail interrompt automatiquement le climatiseur, pour limiter la production de condensats, et/ou déplace un clapet d'obturation de l'arrivée des condensats. Selon l'invention, un utilisateur ou un technicien de maintenance peut ainsi 25 facilement et rapidement vidanger la cuve 12 de réception des condensats ou effectuer un contrôle de son état, notamment pour s'assurer de l'absence de biofilm, en faisant simplement coulisser la cuve 12 de réception des condensats, par rapport au support de pompe S1, hors du dispositif de relevage des condensats 1. Lorsque la cuve 12 est en position de travail, c'est-à-dire totalement insérée dans 30 le dispositif, la sortie 124 de la cuve 12 s'emboîte avec l'entrée 131 de la pompe 13 de 17 relevage des condensats, de façon que la cuve 12 et la pompe 13 soient en connexion directe l'une avec l'autre et que la pompe 13 puisse évacuer les condensats. Aucune action manuelle sur la connectique n'est donc nécessaire. Par ailleurs, lorsque la cuve 12 est dans la position de travail, une des ses parois 5 latérales s'étend à proximité des électrodes El, E2, E3 et ER, de préférence à moins de 5 mm de façon à garantir le bon fonctionnement du système de détection du niveau de condensats. Dans l'exemple illustré, les électrodes El, E2, E3 et ER s'étendent à l'extérieur de la cuve 12 de réception des condensats, au voisinage d'une paroi de la cuve, lorsque celle- 10 ci est en position de travail. Toutefois, les électrodes pourraient s'étendre à l'intérieur de la cuve, et par exemple être en contact avec les condensats, la cuve étant alors amovible dans le sens de la longueur des électrodes de façon à ne pas rentrer en contact avec ces dernières au cours de son déplacement. D'autres types de capteurs, connus en eux-mêmes, pourraient 15 également être utilisés. 5.4 Amovibilité du support de pompe portant ou formé par la pompe de relevage des condensats Selon un autre aspect de l'invention, illustré sur la figure 6, le support de pompe 20 S1 est monté amovible, ou à tout le moins mobile, par rapport au troisième support S3, ou support de base. Le support de pompe S1 peut ainsi être déplacé par rapport au support de base S3 et prendre deux positions distinctes : une position dite « position de fonctionnement », ou fonctionnelle, dans 25 laquelle le support de pompe 51 est logé dans le support de base 53 (et donc dans le climatiseur 100) et des connexions électrique et hydraulique sont établies entre le support de pompe 51 et le support de base S3, de façon à permettre l'évacuation des condensats, et une position dite « position de maintenance », dans laquelle le support S1 30 est extrait du support 53 (et donc du climatiseur 100) et les connexions 18 électrique et hydraulique sont interrompues, de façon à permettre une opération de maintenance de la pompe ou plus généralement des composants portés par le circuit imprimé 15. Le support de pompe Si prend la forme d'une plaque sensiblement rectangulaire 5 tandis que le support de base 53, solidaire du climatiseur 100, comprend une découpe de réception 11 de forme complémentaire au support de pompe Si. Le support de pompe S1 peut coulisser (flèche B) à l'intérieur du support de base 53 par l'intermédiaire d'au moins un rail de guidage (non représenté), de préférence deux rails de guidage. 10 L'extraction du support de pompe Si hors du climatiseur 100, peut également être réalisée au moyen d'autres mouvements de coulissement, basculement ou rotation. Dans le cadre d'une opération de maintenance, le support de pompe S1 et le support de cuve 52 (ou la cuve 12 seule) peuvent former un unique ensemble amovible par rapport au climatiseur 100 ou être séparés l'un de l'autre. 15 En d'autres termes, le sous-ensemble formé par le support de pompe Si et le support de cuve S2 est amovible par rapport au support de base 53. Le support de pompe Si porte le circuit imprimé 15 (dans un mode de réalisation, le support peut être formé par le circuit imprimé lui-même) qui porte lui-même les composants du dispositif de relevage de condensats 1 qui sont les plus susceptibles de devoir être réparés et/ou échangés par un technicien dans le cadre d'une maintenance. Un avantage d'une telle structure est qu'il est facile et rapide pour le technicien d'extraire le support de pompe S1 du climatiseur 100, sans outillage particulier, en le faisant coulisser à la manière d'un tiroir, et d'avoir accès aux composants en question. Aucune intervention préalable de déconnexion électrique ou hydraulique n'est 25 nécessaire. Par exemple, le technicien peut réparer ou remplacer la pompe 13 qui est susceptible de s'encrasser ou de tomber en panne, sans qu'il soit nécessaire de démonter le climatiseur. Lorsque le support Si est en position de fonctionnement, c'est-à-dire totalement 30 inséré dans le climatiseur 100, la sortie 131 de la pompe 13 est connectée à un élément 19 d'anti-siphonage ou d'anti-retour 14, établissant une connexion hydraulique entre les supports Si et 53, et un connecteur électrique 151 du circuit imprimé 15 est emboîté avec un connecteur complémentaire 32 recevant l'extrémité du câble électrique 3, établissant une connexion électrique entre les supports S1 et 53. 5 Les connexions hydraulique et électrique sont conçues de façon que les différents éléments s'emboîtent sans que le technicien ne doive agir sur la connectique. Le déplacement de connexion ou de déconnexion se fait ainsi parallèlement à l'axe de déplacement du support Si. 10 5.5 Système d'alarme Comme précisé dans les paragraphes précédents, la pompe 13 de relevage des condensats, le capteur et les moyens de pilotage sont portés par le circuit imprimé 15, lui-même monté sur, ou formant, le support de pompe Si. Cette configuration procure un avantage non négligeable par rapport à l'art 15 antérieur et permet notamment de simplifier sensiblement l'installation de la pompe 13. Il n'est donc plus nécessaire de placer la pompe à l'extérieur du climatiseur 100, après l'installation de ce dernier, parfois dans des zones difficiles d'accès (comme un faux plafond ou une goulotte), et d'établir des liaisons hydraulique et électrique avec celle-ci. Selon un autre aspect particulier de l'invention, Il n'est pas non plus nécessaire 20 d'utiliser un câble d'alarme devant agir sur le climatiseur, pour l'arrêter, en cas de défaillance du dispositif de relevage. En effet, comme illustré sur le schéma de la figure 8, l'alimentation électrique du climatiseur se fait par l'intermédiaire du dispositif de relevage, qui peut interrompre directement cette alimentation, sans l'intermédiaire d'un signal d'alarme, en cas de 25 besoin. Ainsi, les risques de mauvais câblage de l'alarme, et a fortiori de dysfonctionnement ou détérioration du dispositif de relevage de condensats sont sensiblement réduits. 20 Le circuit imprimé 15 et tous les éléments qu'il porte (pompe 13, système d'alarme 16, panneau de contrôle 17, commande 18 etc.) sont alimentés en électricité par un unique câble d'alimentation 3, qui assure également l'alimentation du climatiseur. Il peut notamment s'agir d'un câble standard à quatre brins : 5 deux brins 81, 82 sont reliés au secteur, et alimentent en conséquence le dispositif de relevage, via des moyens 85 de transformation du courant et de la tension nécessaires ; deux brins 83, 84 assurent l'alimentation du climatiseur, via un relais 86 prévu à cet effet sur le circuit imprimé. 10 L'alimentation du climatiseur est donc reçue par l'intermédiaire du courant reçu du secteur sur les brins 81, 82, lorsque le relais 86 est passant. En cas de problème détecté, l'électronique du dispositif de relevage agit directement sur le relais 86, qui devient non passant. L'alimentation du climatiseur est ainsi immédiatement interrompue. Ainsi, l'installateur n'a à connecter, sur le climatiseur, que les brins 83, 84, sans se 15 préoccuper d'un quelconque brin portant un signal d'alarme, et à relier au secteur les brins 81, 82. Les moyens de pilotage 86, qui reçoivent les signaux représentatifs des niveaux de condensats correspondants aux électrodes El, E2 et E3, produisent un signal d'alarme 87 qui coupe le relais 86, lorsque le niveau de sécurité (électrode E3) est atteint. Ils pilotent 20 par ailleurs la pompe, en fonction des niveaux minimal et maximal. 5.6 Cache d'occultation d'une ouverture du climatiseur Selon un autre aspect de l'invention, un cache 19, par exemple en élastomère, est prévu pour occulter l'ouverture d'extraction par laquelle passent le premier support Si et 25 le deuxième support 52 au cours de leur déplacement par rapport au troisième support 53. Le cache 19 peut par exemple être prévu pour s'étendre sur la surface latérale externe du climatiseur 100. Il peut être amovible, son basculement ou son retrait permettant d'accéder au support de cuve S2 (ou de la cuve 12 seule), de façon à extraire 30 celui-ci du climatiseur 100, directement ou à l'aide d'un outil adapté, et pouvoir effectuer 21 les opérations de vidange ou nettoyage de la cuve. Le cache 19 peut également être adapté pour permettre d'accéder, via son basculement, à un élément de préhension (non représenté) du support de pompe 51, de façon à extraire celui-ci du climatiseur 100 et pouvoir accéder à l'ensemble des 5 composants afin d'effectuer les opérations de maintenance. Le cache 19 peut aussi être porté directement par le deuxième support 52 (ou cuve 12), ou le premier support S1, de façon à venir obturer l'ouverture d'extraction lorsque les supports sont logés dans le climatiseur 100. Ce cache 19 permet d'éviter que des poussières rentrent à l'intérieur du dispositif 10 de relevage 1 et de sceller l'ouverture d'extraction du climatiseur 100 de façon à obtenir une surface externe esthétique. Il peut également porter des éléments d'interface (diodes LED, boutons, connecteurs, REVENDICATIONS1. Dispositif de relevage de condensats, comprenant : une cuve de réception de condensats, une pompe de relevage des condensats reçus dans ladite cuve, caractérisé en ce que ladite pompe est montée sur un premier support portant des moyens de maintien et/ou de guidage de ladite cuve ou d'un deuxième support portant ladite cuve, de façon que ladite cuve ou ledit deuxième support soit mobile, en translation et/ou en rotation, par rapport audit premier support, de façon à pouvoir prendre au moins deux positions : une position de travail, dans laquelle ladite cuve est connectée à ladite pompe ; une position de vidange, dans laquelle ladite cuve est déconnectée de ladite pompe et déplacée par rapport audit premier support, de façon à permettre une opération de nettoyage et/ou de vidange de condensats. 2. Dispositif de relevage de condensats selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de détection d'au moins un niveau prédéterminé de condensats dans ladite cuve, montés sur ledit premier support. 3. Dispositif de relevage de condensats selon la revendication 2, caractérisé en ce que, dans ladite position de travail, lesdits moyens de détection de niveau de condensats s'étendent à l'extérieur de ladite cuve, à proximité de cette dernière. 4. Dispositif de relevage de condensats selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit premier support est formé par ou comprend un circuit imprimé, portant ladite pompe et/ou des moyens de contrôle de ladite pompe. 23 5. Dispositif de relevage de condensats selon les revendications 3 et 4, caractérisé en ce que lesdits moyens de détection de niveau de condensats mettent en oeuvre au moins deux électrodes déposées directement sur ledit circuit imprimé. 5 6. Dispositif de relevage de condensats selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit premier support porte au moins une glissière guidant ladite cuve ou ledit deuxième support. 7. Dispositif de relevage de condensats selon l'une quelconque des revendications 1 10 à 6, caractérisé en ce que ledit premier support est monté mobile en translation et/ou en rotation par rapport à un troisième support, destiné à être fixe par rapport à un système HVAR auquel est affecté ledit dispositif de relevage de condensats, de façon que ledit premier support puisse prendre au moins deux positions : une position de fonctionnement et une position de maintenance. 15 8. Dispositif de relevage de condensats selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit troisième support porte un premier connecteur électrique, amenant un courant électrique apte à coopérer avec un second connecteur électrique porté par ledit premier support, et/ou un premier connecteur hydraulique, apte à être connecté avec un second 20 connecteur hydraulique solidaire de ladite pompe, et en ce que ledit premier connecteur électrique et/ou ledit premier connecteur hydraulique est monté de façon qu'il soit déconnecté dudit second connecteur électrique et/ou dudit second connecteur hydraulique, dans ladite position de maintenance. 25 9. Dispositif de relevage de condensats selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que ledit premier support ou ledit troisième support forme un élément de structure apte à maintenir ou participer au maintien d'un système HVAR auquel est affecté ledit dispositif de relevage de condensats. 24 10. Dispositif de relevage de condensats selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que ladite cuve présente une zone de réception de condensats, dont au moins une paroi présente une dépouille adaptée pour limiter la stagnation des condensats dans ladite cuve. 5