Brevet FR3085857A1 — publié le 20200320

Clapet pour installation de lutte contre les incendies, et installation correspondante Le domaine de l'invention est celui de la conception et de la fabrication des équipements et installations de lutte contre les incendies. Plus précisément, l'invention concerne les installations de lutte contre les incendies dites « sous vide ». Le rôle d'une installation d'extinction automatique d'incendie mettant en oeuvre des sprinklers est de détecter, le plus tôt possible, un foyer d'incendie puis de déclencher automatiquement le système d'extinction, au moins localement, ceci tout en émettant une alarme. L'installation a pour objectif de contenir le plus possible l'incendie, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers qui prennent alors le relais de l'installation pour éteindre l'incendie. Dans le domaine de l'invention, les installations de lutte contre les incendies sont classées en trois catégories, à savoir : - les systèmes « sous eau » ; - les systèmes « sous air » ; les systèmes « sous vide ». Dans ces trois systèmes, les sprinklers sont montés en réseau de façon à être régulièrement répartis sur le site à protéger. Classiquement, les sprinklers comprennent : - un raccord de fixation, permettant de relier le sprinkler à une tuyauterie, ce raccord de fixation présentant un conduit destiné au passage de l'eau à libérer pour éteindre l'incendie ; - un fusible ; - un opercule d'obturation du conduit, maintenu en position d'obturation par le fusible. Le fusible est calibré pour éclater lorsqu'une certaine température est dépassée, libérant ainsi le conduit du raccord. Dans les systèmes « sous eau », l'ensemble de la tuyauterie de l'installation est remplie d'eau, ceci jusqu'aux sprinklers. L'eau est donc en attente derrière le moyen d'obturation et lorsque le fusible éclate, l'eau s'écoule au travers du conduit du raccord du sprinkler dont le fusible a éclaté. Le temps de libération de l'eau est donc immédiat, ce qui est particulièrement avantageux. En revanche, les systèmes « sous eau », ne sont pas adaptés pour les sites présentant des risques de gel. En effet, en cas de gel, l'eau ne peut pas 2 s'écouler. De plus, le gel peut causer des détériorations à la tuyauterie de l'installation (déformation voire éclatement des tuyaux). Dans certains cas, l'installation est alors mise hors d'eau. Dans d'autres cas, le site à protéger est chauffé pour éviter tout risque de gel. Pour les sites à protéger présentant une surface relativement 5 importante, la consommation d'énergie, et par conséquent la facture de chauffage, peut s'avérer considérable, voire prohibitive. Une autre façon de lutter contre le gel est d'ajouter à l'eau de l'installation un antigel, tel que du glycol qui est un produit toxique et cancérigène. Dans les systèmes « sous air », l'ensemble de l'installation est hors d'eau. 10 L'ensemble de la tuyauterie de l'installation est maintenu sous pression. Lorsque les fusibles éclatent, la pression d'air est libérée par le ou les sprinklers en question et l'eau, également sous pression, tend à « pousser » l'air hors de l'installation jusqu'à arriver à l'orifice ou aux orifices libérés de façon à s'échapper par ceux-ci. Avec un tel système, l'eau peut dans certains cas mettre jusqu'à 60 15 secondes pour parvenir au sprinkler dont le fusible est éclaté, ce qui est certes conforme à la norme en vigueur mais qui peut s'avérer trop long vis-à-vis de certains départs d'incendie. En outre, les systèmes « sous air » ne s'affranchissent pas totalement des problèmes liés au gel. En effet, de la condensation peut se créer dans les tuyauteries 20 d'une installation « sous air », ce qui peut nuire à certains composants de l'installation. De façon générale, les systèmes « sous eau » et REVENDICATIONS1. Clapet (1) pour une installation de lutte contre les incendies, l'installation incluant un réseau maintenu sous vide en position d'attente et mis sous eau par un actionneur en situation de déclenchement incendie de l'installation, le clapet comprenant : - une première conduite (A) destinée à être couplée avec le réseau sous vide qui comprend l'actionneur ; - une deuxième conduite (B) en vis-à-vis de la première conduite et destinée à être couplée avec un dispositif pilote apte à déclencher l'actionneur sous l'effet d'une entrée d'air au niveau du dispositif pilote ; - un obturateur (2) mobile sous l'effet d'une pression d'eau ; des moyens élastiquement déformables (3) aptes à maintenir l'obturateur dans une position de repos ; caractérisé en ce qu'il comprend une troisième conduite (C) destinée à être couplée à un dispositif d'aspersion et communiquant avec la première conduite et la deuxième conduite, et en ce que l'obturateur est mobile entre au moins : la position de repos dans laquelle la première conduite (A), la deuxième conduite (B) et la troisième conduite (C) communiquent ensemble. - une position de fermeture dans laquelle la deuxième conduite (B) est obturée et dans laquelle la première conduite (A) et la troisième conduite (C) communiquent ensemble. 2. Clapet (1) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la deuxième conduite (B) présente une butée annulaire (400) contre laquelle l'obturateur (2) vient en contact annulaire dans sa position de fermeture de façon à obtenir une obturation étanche de la deuxième conduite (B). 3. Clapet (1) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la première conduite (A) présente une butée annulaire (400) identique à celle de la deuxième conduite (B). 19 4. Clapet (1) selon l'une quelconque des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que : 5 5. 10 6. 15 7. 20 25 8. 30 9. l'obturateur (2) est une bille (20) ; la butée annulaire (400) de la deuxième conduite (B) prend une forme de calotte concave de forme complémentaire de la bille et trouée en son centre. Clapet (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens élastiquement déformables (3) comprennent un ressort (30), et en ce que la première conduite (A) et la deuxième conduite (B) présentent chacune des moyens de réception du ressort (30). Clapet (1) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l'obturateur (2) est fixé à une tige (5) montée coulissante à l'intérieur du clapet selon une direction reliant la première conduite (A) et la deuxième conduite (B), le ressort (30) entourant une portion de la tige. Clapet (1) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les moyens de réception du ressort (30) comprennent, pour chacune de la première conduite (A) et de la deuxième conduite (B), un bras (43) s'étendant à l'intérieur de ladite conduite, le bras présentant un palier (430) au travers duquel la tige (5) est coulissante. Clapet (1) selon l'une quelconque des revendications 6 et 7, caractérisé en ce qu'il comprend un capuchon (6) couplé sur la première conduite (A) ou sur la deuxième conduite (B), le capuchon présentant une ouverture centrale (60) au travers de laquelle la tige (5) émerge du clapet. Clapet (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend : - un corps central (10) - deux raccords (4) complémentaires du corps central pour former la première conduite (A) et la deuxième conduite (B). 20 10. Clapet (1) selon la revendication 3 et la revendication précédente, caractérisé en ce que les raccords (4) présentent les butées annulaires (400). 5 11. Clapet (1) selon la revendication 7 et l'une quelconque des revendications 9 et 10, caractérisé en ce que les bras (43) sont situés dans les raccords (4). 12. Installation de lutte contre les incendies, incluant un réseau de sprinklers maintenu sous vide en position d'attente et mis sous eau par un actionneur en 10 situation de déclenchement incendie de l'installation, caractérisé en ce qu'elle comprend au moins un clapet (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, la première conduite (A) du clapet étant couplée avec le réseau sous vide qui comprend l'actionneur, et la deuxième conduite (B) étant couplée avec un dispositif pilote apte à déclencher l'actionneur sous l'effet d'une entrée 15 d'air au niveau du dispositif pilote.