Brevet FR3061762A1 — publié le 20180713

PROCÉDÉ DE RÉGULATION DE LA VITESSE DE ROTATION D'UN VENTILATEUR D'EXTRACTION D'AIR VICIÉ L'invention concerne un procédé de régulation de la vitesse de rotation d'un ventilateur d'extraction d'air vicié d'une installation comportant une 5 pluralité de bouches d'extraction reliées à un collecteur commun par des conduites. Les immeubles d'habitation comportant de nombreux logements sont dotés d'installation de ventilation visant à extraire l'air vicié (air humide des salles d'eau et des cuisines, etc.) des logements et à le remplacer par de l'air frais. Ces installations comportent en général une ou plusieurs bouches 10 d'extraction de l'air vicié par logement, en général placées dans les pièces dites humides comme les salles de bain, les cuisines, les toilettes, etc. Ces bouches d'extraction sont reliées à un réseau de conduites, en général en arborescence, se terminant par un ventilateur d'extraction, le cas échéant abrité dans un caisson et évacuant l'air vicié à l'extérieur. Les bouches d'extraction peuvent être de plusieurs 15 types, chacun présentant des caractéristiques techniques particulières en termes de débit en fonction de la différence de pression entre l'intérieur du logement et la conduite d'évacuation à laquelle la bouche est reliée. Par exemple, une bouche d'extraction du type "manuel" présente pour une différence de pression donnée deux débits, un débit minimum si la bouche est fermée et un débit maximum lorsqu'elle 20 est ouverte, l'ouverture pouvant être temporisée, une bouche d'extraction du type "auto-réglable" présente un débit sensiblement constant sur une large étendue de différences de pression, une bouche "hygro-réglable" présente, pour une même différence de pression, un débit variable en fonction du taux d'hygrométrie de l'air qui la traverse, etc. 25 Les règles de construction applicables aux installations de ventilation, par exemple en France, la Réglementation Thermique 2012 (RT2012) et la norme NF DTU 68-3 P1-1-1, exigent un débit minimum pour chaque type de bouche, quelles que soient les conditions des autres bouches de l'installation. Il convient donc de réguler au moins un paramètre de l'installation en vue d'assurer la 30 conformité aux normes. Par exemple, en vue de la régulation du débit d'air vicié extrait de l'installation, on connait du document FR 2513359 un procédé de 3061762 2 régulation de la perte de charge des conduits de l'installation au moyen d'un volet mobile afin de permettre une augmentation de la dépression dans l'installation même en cas d'augmentation du débit. Un tel procédé n'est pas économe du fait de la déperdition d'énergie autour de la perte de charge supplémentaire représentée par le volet mobile. Il est également connu de réguler la vitesse de rotation du ventilateur d'extraction de manière à assurer un débit d'air global de l'installation conforme à une courbe débit / pression préprogrammée, représentative d'une estimation statistique de l'état des différentes bouches d'extraction de l'installation. Cependant une telle régulation n'est pas très précise et peut conduire à ne pas permettre d'atteindre le débit minimal requis pour certaines bouches dans certaines configurations de l'installation (dépendant du nombre de bouches ouvertes et de leur débit instantané) sauf à prendre des marges de sécurité importantes. Dans ce cas, l'énergie supplémentaire consommée tant par l'installation (consommation du ventilateur fonctionnant au-delà du point de fonctionnement optimal) que par le bâtiment lui-même (par excès de circulation d'air dans les logements entrainant une déperdition de chaleur) est un inconvénient important. Il subsiste donc un besoin pour un procédé de régulation de l'extraction d'air vicié d'un bâtiment comportant plusieurs logements qui soit 20 économe et permette d'assurer la conformité aux normes sans nécessiter des marges de sécurité excessives. L'invention a donc pour but un procédé de régulation de la vitesse de rotation d'un ventilateur d'extraction d'air vicié d'une telle installation qui ne présente pas les inconvénients de la technique antérieure. 25 L'invention a également pour but un tel procédé qui soit facile à mettre en oeuvre, tout en permettant une précision améliorée de la régulation. Dans le présent texte, on utilise les termes amont et aval relativement au sens du flux d'air dans la conduite considérée. De même, le terme "pression" doit être interprété dans son sens relatif, c'est-à-dire qu'un ventilateur 30 d'extraction génère une pression négative (dépression) par rapport à la pression 3061762 3 atmosphérique. Cependant, par simplification, on emploie ce terme au sens de la valeur absolue de la pression ainsi générée. Afin d'atteindre ces buts, l'invention concerne un procédé de régulation de la vitesse de rotation d'un ventilateur d'extraction d'air vicié d'une 5 installation comportant une pluralité de bouches d'extraction reliées à un collecteur commun par des conduites, dans lequel : - dans une étape initiale, - on détermine, à partir de données représentatives de l'installation, un premier débit de l'installation et on calcule, à ce premier débit, une 10 perte de charge, dite perte de charge théorique, entre chaque bouche d'extraction et le ventilateur, - on détermine une bouche d'extraction, dite bouche la plus défavorisée, présentant la perte de charge théorique maximum, et - on calcule un coefficient de perte de charge de l'installation entre 15 la bouche la plus défavorisée et le ventilateur à partir des données de section du collecteur, - on détermine pour au moins deux autres débits étagés dans une plage de débits de l'installation, un coefficient de perte de charge entre ladite bouche la plus défavorisée et le ventilateur, - dans une deuxième étape, à chaque instant, - on estime un débit mesuré de l'installation, - on calcule une pression, dite pression calculée, au droit de la bouche la plus défavorisée à partir du débit mesuré et des coefficients de perte de charge de l'installation, et - on régule la vitesse de rotation du ventilateur en fonction d'un écart entre la pression calculée et une pression de consigne. L'étape initiale de ce procédé, qui n'est exécutée qu'une fois au moment du calcul de l'installation, utilise les données caractéristiques de celle-ci, tels que les caractéristiques de débit/pression des bouches installées, les caractéristiques linéiques de perte de charge des conduites, les pertes de charges des singularités (coudes, rétrécissements, etc.) pour déterminer un premier débit global 3061762 4 de l'installation par exemple dans un des cas de fonctionnement requis par les normes pour le dimensionnement de l'installation. Pour ce premier débit, la perte de charge théorique entre chaque bouche d'extraction et le ventilateur est calculée de manière à déterminer la bouche d'extraction la plus défavorisée, c'est-à-dire celle 5 qui présente la perte de charge maximum entre la bouche d'extraction et le ventilateur. Une fois la bouche d'extraction la plus défavorisée identifiée, on détermine pour ce premier débit, un coefficient de perte de charge entre la bouche la plus défavorisée et le ventilateur, ramené au débit qui traverse la section du collecteur la plus proche du ventilateur. On recommence cette détermination d'un 10 coefficient de perte de charge pour plusieurs débits couvrant la gamme de débits de l'installation. Ces coefficients de perte de charge permettent ainsi de décrire par interpolation en fonction d'un débit mesuré le comportement de l'installation et en particulier la perte de charge entre le ventilateur et la bouche la plus défavorisée. Il est alors possible de commander la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de 15 la pression au droit de la bouche la plus défavorisée de manière à garantir un débit minimum au travers de cette bouche. Selon un mode de réalisation préférentiel de l'invention, le premier débit est un débit maximum foisonné de l'installation obtenu à partir de la structure de celle-ci, du nombre et des caractéristiques des bouches d'extraction 20 installées. Le débit maximum foisonné est défini dans les normes (par exemple au paragraphe 5.1.8 de la norme NF DTU 68-3 P1-1-1) comme un débit maximum d'une installation considérant que toutes les bouches d'extraction ne sont pas toutes ouvertes simultanément au débit maximum. Il a été constaté que la détermination de la bouche la plus défavorisée est plus fiable à ce débit. 25 Avantageusement et selon l'invention, un deuxième débit est un débit minimum de l'installation. L'utilisation du débit minimum de l'installation, obtenu en faisant la somme des débits minimums de toutes les bouches d'extraction de l'installation permet ainsi de définir un coefficient de perte de charge de l'installation au débit minimum pratique de celle-ci. 30 Avantageusement et selon l'invention, un troisième débit est un débit médian de l'installation, obtenu à partir de la somme des débits médians 3061762 5 traversant les bouches, chaque débit médian étant une moyenne du débit individuel de chaque bouche dans les conditions du premier débit et du débit individuel de chaque bouche dans les conditions du deuxième débit. Ce troisième débit permet de calculer un coefficient de perte de charge de l'installation représentatif de la perte de 5 charge médiane de l'installation, toutes les bouches d'extraction fonctionnant simultanément à leur débit médian. Avantageusement et selon l'invention, dans une installation comportant plusieurs conduits principaux connectés au ventilateur, on utilise un quatrième débit, dit débit contraignant, de l'installation, obtenu à partir de la somme 10 des débits minimaux de toutes les conduits principaux de l'installation à l'exception de celui dans lequel est située la bouche la plus défavorisée, et du débit maximum foisonné du conduit principal dans lequel est située la bouche la plus défavorisée. Ce débit contraignant est représentatif du « cas pire » pouvant se présenter dans l'installation par rapport à la perte de charge calculée entre le ventilateur et la 15 bouche la plus défavorisée. Avantageusement et selon l'invention, pour chaque débit, on calcule un coefficient Ç de perte de charge de l'installation à partir de l'équation : 2 3, P où : - AP est la perte de charge entre la bouche la plus défavorisée et le 20 ventilateur, pour le débit considéré, - p est une valeur normalisée de la masse volumique de l'air, - Q est le débit considéré, - S est la section équivalente d'un collecteur immédiatement en amont du ventilateur. 25 Ainsi, à partir de chacun des quatre débits précédemment cités, on calcule un coefficient de perte de charge de l'installation pour chacun des débits permettant d'estimer le comportement de l'installation, et en particulier la perte de charge entre la bouche la plus défavorisée et le ventilateur pour un débit quelconque compris dans la plage de débits définie par le débit minimum et le débit 3061762 6 maximum foisonné. Afin de simplifier les calculs, la valeur normalisée de la masse volumique de l'air est prise égale à 1,2 kg/m3 comme précisé dans l'annexe Al de la norme NF DTU 68-3 P1-1-1 précédemment citée. De plus, l'équation ci-dessus utilise le carré de la vitesse de l'air. Pour normaliser cette valeur de vitesse à partir 5 du débit considéré dans l'installation, on ramène la valeur du débit considéré à la section équivalente d'un collecteur en amont du ventilateur. Cette section équivalente peut être la section réelle d'un collecteur unique amenant l'air vicié au ventilateur ou bien la somme des sections d'une pluralité de collecteurs reliés à un caisson contenant le ventilateur. 10 Avantageusement et selon l'invention, on détermine un coefficient de perte de charge supplémentaire, dit coefficient de perte de charge moyen, obtenu à partir d'une moyenne des coefficients de perte de charge calculés à partir des trois premiers débits. Les coefficients de perte de charge calculée pour les trois premiers débits, c'est-à-dire le débit minimum, le débit médian et le débit 15 maximum foisonné sont des coefficients très proches puisque l'évolution des débits est homogène en tous points du réseau. On peut ainsi regrouper ces trois coefficients de perte de charge en un coefficient de perte de charge moyen unique représentatif d'un débit homogène dans toute l'installation. Avantageusement et selon l'invention, on détermine un 20 coefficient de perte de charge supplémentaire, dit coefficient de perte de charge réaliste, obtenu à partir d'une moyenne du coefficient de perte de charge moyen et du coefficient de perte de charge contraignant. Ce coefficient de perte de charge réaliste est représentatif du comportement de l'installation dans une plage de débits moyens, entre le débit minimum et le débit maximum, sans pour autant se limiter à 25 des débits homogènes dans toute l'installation. Avantageusement et selon l'invention, on estime à chaque instant un débit actuel de l'installation, dit débit mesuré, à partir de la vitesse de rotation du ventilateur et de la mesure d'une pression générée par le ventilateur. Alternativement ou en combinaison, à chaque instant, on estime un débit actuel de 30 l'installation, dit débit mesuré, à partir de la vitesse du flux d'air en amont du ventilateur et de la section du collecteur. Ainsi, de nombreux moyens peuvent être 3061762 7 utilisés pour déterminer le débit de l'installation. Par exemple, on peut déduire des abaques d'un ventilateur le débit qui le traverse en fonction de sa vitesse de rotation et de la puissance électrique qu'il consomme On peut également obtenir le débit qui traverse un ventilateur en mesurant la vitesse de l'air en amont du ventilateur au 5 moyen d'un anémomètre et en effectuant le produit de cette vitesse par la section du collecteur dans lequel cette vitesse a été mesurée. Bien entendu d'autres moyens de mesure sont possibles, par exemple au moyen d'un organe déprimogène, en mesurant une perte de charge aux bornes d'une restriction connue traversée par une fraction du débit à mesurer ou encore au moyen d'un débitmètre, par exemple un 10 débitmètre à fil chaud, etc. Avantageusement et selon l'invention, on détermine, pour le débit mesuré, une perte de charge entre le ventilateur et la bouche la plus défavorisée à partir des coefficients de perte de charge préalablement calculés. Une telle détermination de la perte de charge entre le ventilateur et la bouche la plus 15 défavorisée peut être réalisée de nombreuses manières, par exemple par interpolation entre les pertes de charge obtenues pour le débit mesuré à partir des coefficients de perte de charge de l'installation calculés pour les deux débits les plus proches du débit mesuré. Un autre mode de détermination de la perte de charge entre le ventilateur à la bouche la plus défavorisée peut être réalisé par un calcul 20 pondéré entre les pertes de charge obtenues pour le débit mesuré à partir de tous les coefficients de perte de charge de l'installation, pondéré par la différence entre le débit mesuré et les débits pour lesquels ces coefficients de perte de charge ont été calculés. Dans un mode de réalisation préférentielle de l'invention, on 25 définit une pluralité de plages de débit, on affecte à chaque plage de débit un coefficient de perte de charge adapté à cette plage de débit et on calcule la perte de charge entre le ventilateur et la bouche la plus défavorisée en fonction des plages de débit comprises entre le débit minimum et le débit mesuré. En l'occurrence, on détermine quatre plages de débit, une première plage comprise entre un débit nul et 30 le débit minimum de l'installation à laquelle on affecte le coefficient de perte de charge calculée pour le débit minimum, une deuxième plage comprise entre le débit 3061762 8 minimum et un débit, dit débit 1/3, correspondant à un tiers de la différence entre le débit minimum et le débit maximum, à laquelle on affecte le coefficient de perte de charge contraignant, une troisième plage comprise entre le débit 1/3 et un débit, dit débit 2/3, correspondant à deux tiers de la différence entre le débit minimum et le 5 débit maximum à laquelle on affecte le coefficient de perte de charge réaliste et une quatrième plage comprise entre le débit 2/3 et le débit maximum, à laquelle on affecte le coefficient de perte de charge moyen. On calcule alors la perte de charge entre la bouche la plus défavorisée et le ventilateur au moyen d'un calcul par tranche évitant une discontinuité de la perte de charge calculée par valeur supérieure et 10 inférieure autour des bornes de chaque plage. Selon un mode de réalisation préférentielle de l'invention, on détermine la pression calculée à partir de la perte de charge entre le ventilateur et la bouche la plus défavorisée, on compare la pression calculée avec une pression de consigne et on incrémente la vitesse de rotation du ventilateur si la pression calculée 15 est inférieure à la pression de consigne ou on décrémente la vitesse de rotation du ventilateur si la pression calculée est supérieure à la pression de consigne. La pression calculée, c'est-à-dire la pression régnant dans l'installation de ventilation à l'extérieur du logement desservi par la bouche la plus défavorisée, en regard de cette bouche peut être déterminée en retranchant la perte de charge entre le ventilateur et 20 la bouche la plus défavorisée à la pression régnant immédiatement en amont du ventilateur. On régule alors la vitesse de rotation du ventilateur de manière à ce que la pression calculée soit sensiblement égale à la pression de consigne. Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, la pression de consigne est déterminée en fonction de la différence de pression 25 minimum aux bornes de la bouche la plus défavorisée et de la dépression régnant dans un logement desservi par la bouche la plus défavorisée. De cette manière, on s'assure que la différence de pression entre l'intérieur du logement desservi par la bouche la plus défavorisée et le conduit d'aspiration, immédiatement en regard de cette bouche, est au moins égale à la différence de pression permettant d'assurer le 30 débit minimum d'extraction de la bouche la plus défavorisée. 3061762 9 Selon une autre caractéristique avantageuse de l'invention, on encadre la pression de consigne par deux limites de pression et la vitesse de rotation du ventilateur reste inchangée à l'intérieur de ces limites. Grâce à la bande morte réalisée par les deux limites de pression, on minimise les variations de vitesse de 5 rotation du ventilateur. L'invention concerne également un procédé de régulation d'un ventilateur d'extraction caractérisé en combinaison par tout ou partie des caractéristiques mentionnées ci-dessus ou ci-après. D'autres buts, caractéristiques et avantages de l'invention 10 apparaîtront au vu de la description qui va suivre et des dessins annexés dans lesquels : - la figure 1 représente un schéma d'un exemple d'une installation de ventilation d'un immeuble collectif, installation à laquelle le procédé selon l'invention s'applique. 15 - la figure 2 est un graphe représentatif des pertes de charges entre le ventilateur et la bouche la plus défavorisée en fonction du débit, utile à la compréhension du procédé selon l'invention. La figure 1 représente un schéma d'une installation 1 de ventilation d'un immeuble collectif comportant un ventilateur 2 d'extraction d'air 20 vicié, par exemple fixé sur le toit de l'immeuble. Le ventilateur 2, placé dans un caisson 3, est entraîné par un moteur 4 électrique. Deux collecteurs 5 débouchent dans le caisson 3 en amont du ventilateur 2 par des sections respectives S1 et S2. L'air vicié aspiré par le ventilateur 2 est évacué à l'extérieur du caisson 3 par une grille d'évacuation 3a. Des conduits principaux, encore appelés colonnes 6, sont 25 raccordés aux collecteurs 5 s'étendent verticalement sur toute la hauteur de l'immeuble et desservent une pluralité de logements 7. Les logements 7 comportent au moins une bouche d'extraction 8 reliée à la colonne 6 par un conduit de raccordement 9. 30 Dans une telle installation, on détermine un débit maximum d'extraction de l'installation en faisant la somme des débits maximum de chacune des bouches d'extraction 8 de l'installation. Dans le cas où certaines des bouches 3061762 10 d'extraction 8 sont du type hygro-réglable ou à ouverture temporisée, on applique une méthode de pondération, dite foisonnement, précisée par les normes. En particulier, en présence de bouches d'extraction à variation automatique de débit, le foisonnement désigne le fait que les variations de débit qui en découlent sont 5 statistiquement réduites lorsque ces débits sont repris dans un même réseau. Le foisonnement des débits s'effectue colonne par colonne afin de dimensionner les réseaux collectifs et/ou les ventilateurs à une valeur réaliste et non maximum. En l'occurrence, on considère pour chacune des bouches d'extraction à variation automatique un débit foisonné obtenu à partir de la 10 combinaison linéaire d'un débit maximum de la bouche pondéré par un coefficient k et d'un débit minimum pondéré par un coefficient (1-k), le coefficient k variant en fonction du nombre de bouches à variation automatique de la colonne considérée. On calcule ainsi un débit maximum foisonné QMaxF pour l'ensemble de l'installation en faisant la somme des débits maximum foisonnés de 15 chacune des bouches de l'installation. On utilise également ces données représentatives de l'installation pour calculer une perte de charge théorique entre chaque bouche d'extraction et le ventilateur. Ce calcul de perte de charge, connu en soi, s'effectue en additionnant les pertes de charges calculées pour chaque débit dans chaque tronçon de l'installation, à partir de la bouche d'extraction 8 considérée 20 jusqu'au ventilateur 2. Par exemple, on additionne la perte de charge linéique dans le conduit de raccordement 9 sous le débit d'air de la bouche d'extraction 8 considérée, la perte de charge liée à la singularité du raccordement du conduit de raccordement 9 dans la colonne 6, la perte de charge linéique dans le tronçon de la colonne 6 entre les raccordements de deux conduits de raccordement successifs sous 25 le débit d'air cumulé de toutes les bouches d'extraction situées en aval de ce tronçon, etc. À partir de ce calcul de perte de charge effectué pour chacune des bouches d'extraction 8 de l'installation, on détermine la bouche d'extraction, dite bouche la plus défavorisée 8', qui présente la perte de charge théorique maximum 30 entre elle-même et le ventilateur. Cette perte de charge est notée AP'Max. 3061762 11 Dans la suite du texte, on affecte les repères liés à la bouche la plus défavorisée du signe diacritique « prime ». Ainsi, le logement relié à la bouche la plus défavorisée est noté 7', la colonne à laquelle est reliée la bouche la plus défavorisée est notée 6', etc. 5 On calcule alors un coefficient de perte de charge de l'installation Max à partir de la perte de charge théorique maximum AP'Max de la bouche la plus défavorisée 8' et du débit maximum foisonné QMaxF ramené aux données de section du collecteur. Ainsi, dans l'exemple de la figure 1, le débit maximum foisonné QMaxF est ramené à la somme des sections Si et S2 des deux 10 collecteurs 5 raccordés au caisson 3 du ventilateur pour calculer un coefficient de perte de charge ÇMax au moyen de l'équation suivante : ;Max = 2AP,Max (1) f QMaxF 2 P Sl+S2 où p est la masse volumique de l'air fixée par convention à 1,2 kg / m3, les autres termes de l'équation étant définis au-dessus. 15 Le coefficient de perte de charge ÇMax permet ainsi de décrire une variation de perte de charge entre la bouche la plus défavorisée 8' et le ventilateur au voisinage du débit pour lequel il a été calculé. Cette variation de perte de charge en fonction du débit prend la forme d'une parabole d'axe confondu avec l'axe des pertes de charges, dont le coefficient du second degré est ÇMax et dont la 20 valeur minimale est l'origine des axes : OP = 0 et Q =0. Bien entendu, la variation de perte de charge décrite par le coefficient ÇMax n'étant valable au voisinage du débit pour lequel il a été calculé, d'autres coefficients de perte de charge doivent être calculés avec d'autres débits pour pouvoir couvrir l'étendue de la plage de débits de l'installation. 25 On choisit ainsi un débit minimum Qmin, correspondant à la somme des débits minimums de chacune des bouches 8 de l'installation et on calcule dans ces conditions de débit une perte de charge théorique minimale AP'min entre la bouche la plus défavorisée 8' et le ventilateur 2. On utilise pour ce faire la bouche la plus défavorisée déterminée au cours de l'étape précédente, avec le débit 3061762 12 maximum foisonné. Il n'est donc pas nécessaire de recalculer les pertes de charges théoriques entre chacune des bouches 8 et le ventilateur. Il suffit de refaire ce calcul de perte de charge théorique entre la bouche la plus défavorisée et le ventilateur. On détermine alors un coefficient de perte de charge 5 minimum Çmin en utilisant une équation similaire à l'équation (1) : 2AP'min 4-min = ( Qmin 2 P U1 + S2) On procède de même pour déterminer un coefficient de perte de charge médian Çmed pour un débit médian de l'installation obtenu à partir de la somme des débits médians de chacune des bouches de l'installation, le débit médian étant défini comme la moyenne du débit minimum et du débit maximum foisonné 10 de chacune des bouches. Les inventeurs ont constaté que les trois coefficients de perte de charge calculés précédemment étaient représentatifs d'un comportement de l'installation en présence d'un débit homogène dans les différents conduits et de ce fait, très proches les uns des autres. Dès lors, et pour des simplifications de calcul, 15 on utilise un coefficient de perte de charge moyen Çmoy obtenu à partir de la moyenne des trois coefficients de perte de charge Çmin, Çmed et ÇMaxF. Afin de rendre compte d'un cas extrême très contraignant dans lequel l'homogénéité du débit dans les différentes colonnes n'est pas respectée, un autre coefficient de perte de charge, dit coefficient de perte de charge contraignant 20 Çcont, est calculé dans des conditions de débit particulières dans lesquels le débit de toutes les colonnes 6 est minimum à l'exception du débit de la colonne 6' à laquelle est raccordée la bouche la plus défavorisée 8' qui est, lui, fixé au débit maximum. Cette configuration, dans laquelle le débit total extrait par le ventilateur est assez faible alors que la perte de charge de la bouche la plus défavorisée est importante, 25 est une configuration très contraignante dans laquelle les pressions au droit de toutes les bouches d'extraction 8 sont toujours au-dessus de leur pression minimale de fonctionnement, et très fréquemment largement supérieures à cette pression 3061762 13 minimale. Ce cas extrême contraignant ne peut se produire que pour des débits totaux au niveau du ventilateur 2 relativement faibles. Dès lors que le débit au niveau du ventilateur augmente au-delà des conditions de débit particulières du cas contraignant, la perte de charge AP' 5 entre la bouche la plus défavorisée 8' et le ventilateur 2 devient plus régulière et le comportement de l'installation dans ces conditions peut être mieux décrit par un coefficient de perte de charge, dit coefficient de perte de charge réaliste Çreal, obtenu en faisant la moyenne du coefficient de perte de charge contraignant Çcont et du coefficient de perte de charge moyen Çmoy. 10 Afin de partitionner régulièrement l'étendue du débit total de l'installation, on définit quatre plages de débit Q, une première plage comprise entre un débit nul et le débit minimum de l'installation, une deuxième plage comprise entre le débit minimum et un débit, dit débit 1/3, correspondant à un tiers de la différence entre le débit minimum et le débit maximum, une troisième plage 15 comprise entre le débit 1/3 et un débit, dit débit 2/3 correspondant à deux tiers de la différence entre le débit minimum et le débit maximum et une quatrième plage entre le débit 2/3 et le débit maximum. Dans ces plages, les courbes descriptives de la perte de charge AP' entre la bouche la plus défavorisée et le ventilateur sont des paraboles dont le coefficient du second degré est respectivement Çmin, Çcont, Çreal 20 et Çmoy selon le tableau ci-dessous. Q 0 Qmin QminQ1/3 Q1/3 Q2/3 Q2/3 QMaxF Ç Çmin Çcont Çreal Çmoy On se réfère à la figure 2 sur laquelle on a représenté sur un graphique les courbes descriptives de la perte de charge AP' et les plages de débit auxquelles elles s'appliquent. On a représenté en traits fins les quatre paraboles correspondant aux quatre coefficients de perte de charge Çmin, Çcont, Çreal et Çmoy 25 calculées. Sur chacune des paraboles, on a mis en évidence par des tirets épais les portions respectives C1, C2, C3 et C4 de ces paraboles correspondant à leur plage de débit d'application. 3061762 14 Ainsi, pour un débit mesuré Qmes donné porté en abscisse de ce graphique, on pourrait obtenir en ordonnées une valeur de la perte de charge AP' entre la bouche la plus défavorisée 8' et le ventilateur 2 à l'intersection de la valeur du débit mesuré et de la portion de courbe Cl, C2, C3 ou C4 correspondant à la 5 plage de débit dans laquelle se situe le débit mesuré. Cependant, une telle exploitation de ce graphique se heurte au problème de la discontinuité de la valeur de la perte de charge obtenue de part et d'autre de chaque borne de plage de débit. Pour respecter la continuité du phénomène physique, on a 10 déterminé une courbe C, représentée en trait plein épais sur la figure 2, qui permet un raccordement continu de portions de courbe parallèles aux portions de courbe Cl à C4. Ainsi, à l'abscisse correspondant au débit mesuré au collecteur 5 de l'installation, la courbe C fait correspondre une valeur de la perte de charge AP' entre la bouche la plus défavorisée 8' et le ventilateur 2. 15 De manière analytique, en notant AP(Ç,Q) la perte de charge obtenue à l'intersection d'une courbe Ci de coefficient de perte de charge Ç et d'un débit Q, la perte de charge AP' pour un débit mesuré Qmes compris entre les bornes de débit Q1/3 et Q2/3 s'exprime : 20 d131(Qmes) = dP( creal, Qmes) - dP( creal,Q1/3) + dP( ccont, Q1/3 ) - dP( ccont, Qmin) + dP( cmin,Qmin) Une fois que la perte de charge AP' entre la bouche la plus défavorisée et le ventilateur a été obtenue, il est immédiat d'obtenir la pression calculée Pbouche régnant à l'intérieur du conduit de raccordement 9' au droit de la 25 bouche la plus défavorisée 8' en retranchant cette perte de charge AP' à la pression Pv générée par le ventilateur 2 en amont de celui-ci. On régule alors la vitesse de rotation du ventilateur en fonction d'un écart entre la pression calculée Pbouche et une pression de consigne Pc déterminée pour permettre au moins le débit minimum d'extraction exigé au 30 travers de la bouche 8'. La pression de consigne Pc est ainsi calculée à partir de la 3061762 15 différence de pression nécessaire aux bornes de la bouche 8' pour assurer ce débit minimum et de la pression régnant à l'intérieur du logement 7' auquel la bouche la plus défavorisée 8' est reliée. La régulation de la vitesse de rotation du ventilateur s'effectue 5 alors en incrémentant cette vitesse de rotation si la pression calculée Pbouche est inférieure à la pression de consigne Pc et en décrémentant cette vitesse de rotation dans le cas contraire. De manière préférentielle, afin que la régulation n'oscille pas en permanence autour de la pression de consigne, on détermine une bande morte 10 autour de cette pression de consigne, en encadrant celle-ci par deux limites de pression. Lorsque la pression calculée Pbouche se situe à l'intérieur de ces deux limites, la vitesse de rotation du ventilateur est maintenue constante. Bien entendu, les deux limites de pression ne sont pas nécessairement symétriques par rapport à la pression de consigne calculée. Par exemple, afin de garantir le débit minimum 15 d'extraction malgré les constantes de temps imposées par le volume des conduites, la bande morte pourra être tout entière située au-dessus de la pression de consigne. Bien entendu, cette description est donnée à titre d'exemple illustratif uniquement et l'homme du métier pourra y apporter de nombreuses modifications sans sortir de la portée de l'invention, comme par exemple utiliser des 20 méthodes équivalentes aux méthodes proposées pour déterminer le débit mesuré ou la pression en amont du ventilateur. REVENDICATIONS1/ - Procédé de régulation de la vitesse de rotation d'un ventilateur (2) d'extraction d'air vicié d'une installation (1) comportant une pluralité de bouches d'extraction (8) reliées à un collecteur (5) commun par des conduites (6,9), dans lequel : - dans une étape initiale, - on détermine, à partir de données représentatives de l'installation, un premier débit de l'installation et on calcule, à ce premier débit, une perte de charge, dite perte de charge théorique, entre chaque bouche d'extraction et le ventilateur, - on détermine une bouche d'extraction, dite bouche la plus défavorisée (8'), présentant la perte de charge théorique maximum, et - on calcule un coefficient de perte de charge (Ç) de l'installation entre la bouche la plus défavorisée et le ventilateur à partir des données de section (51, S2) du collecteur, - on détermine pour au moins deux autres débits étagés dans une plage de débits de l'installation, un coefficient de perte de charge entre ladite bouche la plus défavorisée et le ventilateur, - dans une deuxième étape, à chaque instant, - on estime un débit mesuré (Qmes) de l'installation, - on calcule une pression, dite pression calculée (Pbouche), au droit de la bouche la plus défavorisée à partir du débit mesuré et des coefficients de perte de charge de l'installation, et - on régule la vitesse de rotation du ventilateur en fonction d'un 25 écart entre la pression calculée et une pression de consigne (Pc). 2/ - Procédé de régulation selon la revendication 1, caractérisé en ce que le premier débit est un débit maximum foisonné (QMaxF) de l'installation obtenu à partir de la structure de celle-ci, du nombre et des caractéristiques des bouches d'extraction (8) installées. 3061762 17 3/ - Procédé de régulation selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'un deuxième débit est un débit minimum (Qmin) de l'installation. 4/ - Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'un 5 troisième débit est un débit médian de l'installation, obtenu à partir de la somme des débits médians traversant les bouches (8), chaque débit médian étant une moyenne du débit individuel de chaque bouche dans les conditions du premier débit et du débit individuel de chaque bouche dans les conditions du deuxième débit. 5/ - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, 10 caractérisé en ce que, dans une installation (1) comportant plusieurs conduits principaux, dits colonnes (6,6') connectés au ventilateur, on utilise un quatrième débit, dit débit contraignant (Qcont), de l'installation, obtenu à partir de la somme des débits minimaux de toutes les colonnes (6) de l'installation à l'exception de la colonne (6') dans laquelle est située la bouche la plus défavorisée (8'), et du débit 15 maximum foisonné de la colonne (6') dans laquelle est située la bouche la plus défavorisée. 6/ - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que pour chaque débit (QmaxF, Qmin, Qmed, Qcont), on calcule un coefficient Ç de perte de charge de l'installation à partir de l'équation : 2AP 20 = P (S' Y où : - AP est la perte de charge entre la bouche la plus défavorisée (8') et le ventilateur (2), pour le débit considéré, - p est une valeur normalisée de la masse volumique de l'air, - Q est le débit considéré, - S est la section (S1, S2) équivalente d'un collecteur (5) immédiatement en amont du ventilateur. 7/ - Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'on détermine un coefficient de perte de charge supplémentaire, dit coefficient de perte 3061762 18 de charge moyen (Çmoy), obtenu à partir d'une moyenne des coefficients de perte de charge (ÇMax, Çmin, Çmed) calculés à partir des trois premiers débits. 8/ - Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'on détermine un coefficient de perte de charge supplémentaire, dit coefficient de perte 5 de charge réaliste (Çreal), obtenu à partir d'une moyenne du coefficient de perte de charge moyen (Çmoy) et du coefficient de perte de charge contraignant (Çcont). 9/ - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que, à chaque instant, on estime un débit actuel de l'installation, dit débit mesuré (Qmes), à partir de la vitesse de rotation du ventilateur et de la mesure 10 d'une pression (Pv) générée par le ventilateur. 10/ - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que, à chaque instant, on estime un débit actuel de l'installation, dit débit mesuré (Qmes), à partir de la vitesse du flux d'air en amont du ventilateur et de la section (S1, S2) du collecteur. 15 11/ - Procédé selon l'une quelconque des revendications 9 ou 10, caractérisé en ce qu'on détermine, pour le débit mesuré (Qmes), une perte de charge (AP') entre le ventilateur (2) et la bouche la plus défavorisée (8') à partir des coefficients de perte de charge (Çmin, Çcont, Çreal, Çmoy) préalablement calculés. 12/ - Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce 20 qu'on définit une pluralité de plages de débit, on affecte à chaque plage de débit un coefficient de perte de charge adapté à cette plage de débit et on calcule la perte de charge (AP') entre le ventilateur et la bouche la plus défavorisée en fonction des plages de débit comprises entre le débit minimum (Qmin) et le débit mesuré (Qmes). 25 13/ - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'on détermine la pression calculée (Pbouche) à partir de la perte de charge (AP') entre le ventilateur (2) et la bouche la plus défavorisée (8'), on compare la pression calculée avec une pression de consigne (Pc) et on incrémente la vitesse de rotation du ventilateur si la pression calculée est inférieure à la pression de consigne ou on décrémente la vitesse de rotation du ventilateur si la pression calculée est supérieure à la pression de consigne. 3061762 19 14/ - Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que la pression de consigne (Pc) est déterminée en fonction de la différence de pression minimum aux bornes de la bouche la plus défavorisée et de la dépression régnant dans un logement (7') desservi par la bouche la plus défavorisée (8'). 5 15/ - Procédé selon l'une quelconque des revendications 13 ou 14, caractérisé en ce qu'on encadre la pression de consigne (Pc) par deux limites de pression et en ce que la vitesse de rotation du ventilateur reste inchangée à l'intérieur de ces limites.