Brevet FR3045140A1 — publié le 20170616

Cette invention a pour vocation la maîtrise de l'énergie produite par le captage ou la combustion d'éléments tels que le bois, toutes autres matières ou rayonnements. Un générateur produit des calories par la combustion de matière ou un captage d'énergie. Ces calories sont portées par un fluide caloporteur et stockées dans un ballon, système d'accumulation et/ou envoyées dans le réseau d'émission pour maintenir dans un volume une température désirée. Ce module ce compose de plusieurs pompes, de vannes directionnelles, de vannes thermostatiques, d'aquastats, de thermostats, de sondes, de régulateurs, de tubes, de câbles et d'une enveloppe pour en protéger l'utilisateur. L'intégration de ce process peut se réaliser dans un bloc compact de dimension (machine à laver) en un ou plusieurs éléments. Installation possible en garage, buanderie, intégration en cuisine, en surface habitable ou non, pas de nuisance sonore. Les composants sont fiables, réglables et d'entretien facile. La régulation par thermostat programmable radio ou filaire, alimentation électrique par une prise de courant. 3045140 2 Le fluide caloporteur est chauffé par un ou plusieurs générateurs ou capteurs d'énergie, ce fluide alimente un circuit primaire qui à son tour alimente soit un ballon tampon, faisant office de réserve calorifique ou tout 5 autres systèmes d'accumulations, soit alimente des émetteurs rejetant les calories. L'échangeur du générateur capte les calories, un détecteur de température pilote une pompe qui s'enclenche, le fluide boucle sur l'échangeur du générateur jusqu'à une 10 température désirée et réglable pour ouvrir une vanne thermostatique ou trois voies pour porter les calories dans le réseau. Si le réseau d'émission est en demande, l'injection des calories est directe, si le réseau d'émission n'est pas en demande les calories sont alors stockées pour pouvoir être 15 restituées par la suite. La régulation pilote un appoint. Exemple ; par simple commande de l'utilisateur, interrupteur, possibilité de choix « bois seul » ou « bois plus appoint », ce dernier lancera automatiquement un autre générateur lors de l'arrêt du 20 premier. Cycle de fonctionnement ; L'échangeur du générateur ou du capteur (Générateur 1) monte en température la sonde (st1) réglable, détecte cette montée de température et enclenche la pompe 25 (p1), la température du réseau (C1) monte, à une valeur 3045140 réglée, la vanne (vtl) s'ouvre et injecte les calories dans le système et mélange le départ et le retour pour en réguler la température. La sonde (st2) détecte cette température et ouvre 5 la vanne (vdl). Une demande est détectée au niveau de l'émission, réseau (C4), la pompe (p2) s'enclenche, pour injecter les calories dans les émetteurs, une vanne (vt2) protège le réseau (C4) en mélangeant l'allé et le retour pour 10 en réguler la température. Le générateur ou capteur produit un surplus de calories, ces dernières sont alors stockées dans le (stockage) par équilibrage de débit et par le réseau (C2). Le générateur ou capteur ne produit pas assez de 15 calories, la température du stockage est suffisante, détectée par la sonde (st2) ouvre la vanne (vd2) pour injecter les calories alors stockées dans le réseau (C4). La température du stockage est insuffisante la vanne (vd1) se ferme par détection de température de la sonde (st2). 20 La commande de l'appoint (Générateur 2) est en demande, la vanne (vd2) s'ouvre, l'appoint (G2) s'enclenche et injecte les calories du réseau (C3) vers le réseau (C4), la commande de l'appoint n'est pas en demande, le réseau (C4) tourne en boucle ou s'arrête et ne produit plus d'émission de 25 calories. 3045140 4 Le générateur ou capteur (Générateur 1) monte en température, au dessus d'une certaine température réglable, pour éviter d'enclenchement de la sécurité de refroidissement de ce dernier (A, S), une boucle de décharge 5 en parallèle de l'accumulation s'enclenche pour réduire la température du fluide dans l'échangeur de ce générateur. Le stockage (stockage) a la possibilité de préparer de l'eau chaude sanitaire. REVENDICATIONS1/ Une multitude d'installations ne sont pas régulées, cet ensemble permet de réguler les débits et les températures pour optimiser le rendement global des installations et le confort de l'utilisateur le tout intégré sous forme de modules dans une enveloppe fermée. 2/ L'intégration de ce process en module(s) en enveloppe(s) fermée(s) pour en faciliter l'installation, l'entretien et la sécurité des utilisateurs. 3/ La fabrication et l'industrialisation de ce ou ces modules intégrant ce ou ces process. 4/ La commercialisation, le suivi, l'entretien et le recyclage de ces modules. 5 / La régulation réglable (stl, pl, vtl) pouvant s'adapter à plusieurs générateurs et capteurs d'énergies aussi bien par combustion que par rayonnement et /ou par transfert d'énergies, réglage de la température du point de rosée dans l'échangeur du générateur pour en maîtriser la condensation, la supprimer ou la créer pour en prendre l'énergie de changement d'état. 6 / La fonctionnalité de ces modules, encastrable en cuisine ou non, pouvant être disposée dans un bâtiment ou en extérieur ou dans un engin mobile. 3045140 6 7 / La praticité de raccordement sur les attentes du ou des modules en (C1, C12, C2, C3, C4, C12, A, S, Vidange) sans avoir à ouvrir l'enveloppe. 8 / La possibilité de séparer le module secondaire 5 (C1, C12) au module principal (C12, C2, C3, C4, A, S, Vidange) en cas d'éloignement du générateur ou capteur (générateur 1).