Brevet FR3028013A1 — publié le 20160506

ADAPTATION DU FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION COMPORTANT UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EN FONCTION DE LA QUALITE DE L'AIR La présente invention appartient au domaine des chauffe-eaux thermodynamiques reliés à un système de ventilation. Elle concerne en particulier une méthode dans laquelle une qualité de l'air et/ou un besoin en eau-chaude sanitaire (ci-après « ECS ») est pris en compte pour moduler le fonctionnement d'un tel chauffe-eau thermodynamique et/ou du système de ventilation. On entend par « qualité de l'air » toute information physique et/ou chimique caractéristique 10 d'un degré de confort pour les personnes respirant cet air. De nombreux exemples de valeurs relatives à la qualité de l'air sont donnés ci-après. La figure 1 illustre un contexte connu d'utilisation d'un chauffe-eau thermodynamique relié à un système de ventilation. Sur cette figure, le chauffe-eau thermodynamique 12 comporte un dispositif 12B de chauffage d'une cuve. Le fonctionnement de ce dispositif 12B est connu de 15 l'homme du métier. Ce fonctionnement repose sur une boucle thermodynamique. Dans cette boucle thermodynamique, un compresseur est relié à un condenseur lui-même relié à un détendeur, lui-même relié à un évaporateur, qui est relié au compresseur, ce qui ferme la boucle. Le chauffe-eau est en outre relié à un système de ventilation 12A apte à ventiler les pièces 2, 3 20 et 4 d'un bâtiment 1. Le flux d'air expulsé des pièces par ce système de ventilation traverse ensuite le dispositif de chauffage 12B au niveau d'un évaporateur. En traversant le dispositif 12B, ce flux d'air échange de l'énergie thermique avec le fluide de travail circulant dans la boucle thermodynamique. Cet échange permet de réutiliser l'énergie thermique comprise dans le flux d'air extrait des pièces et optimise ainsi la performance du dispositif 12B de chauffage 25 de l'eau. Le système de ventilation 12A est relié à une bouche 11 rejetant l'air extrait vers l'extérieur et à des bouches d'extraction 15, 14 et 13 pour ventiler respectivement les pièces 2, 3 et 4. Un mode de fonctionnement connu d'un tel chauffe-eau thermodynamique 12 consiste à faire fonctionner le système de ventilation de manière continue. La ventilation des pièces du 30 bâtiment et l'échange d'énergie thermique avec le fluide de travail sont alors effectuées sans aucune considération extérieure. Or, les besoins en ventilation comme en besoin d'eau chaude sanitaire ou plus généralement en énergie thermique, peuvent fortement varier au cours du temps. Par exemple, ces deux besoins augmentent simultanément à l'heure où les occupants d'un logement utilisent la salle de bain. Le système de ventilation fonctionnant de manière continue, l'augmentation du besoin en ventilation n'est pas pris en compte ce qui a pour effet de dégrader la qualité de l'air présent dans la salle de bain. La présente invention vient améliorer la situation. A cet effet, un premier aspect de l'invention concerne un procédé de régulation d'une installation combinée d'un système de ventilation individuel ou collectif d'au moins un local d'au moins un bâtiment avec un au moins un chauffe-eau thermodynamique alimentant ce local, ledit chauffe-eau étant traversé par un flux d'air extrait du local par le système de ventilation, le procédé comportant les étapes de : - acquisition d'au moins une valeur relative à la qualité de l'air présent dans le local ; - adaptation d'au moins un paramètre de fonctionnement de l'installation en fonction de la valeur acquise. L'acquisition de la valeur relative à la qualité de l'air présent dans le local donne une information précise à un instant donné. Le fonctionnement de l'installation est donc précisément optimisé pour garantir un degré acceptable de qualité de l'air dans le local. Ainsi, même si les besoins en ventilation varient au cours du temps, une qualité de l'air constante peut être garantie. Le confort des occupants du local est donc amélioré sans que l'occupant ne soit obligé d'ouvrir les fenêtres et donc de perdre beaucoup d'énergie du local. Le système ventilation régule ainsi précisément la qualité de l'air tout en assurant un échange d'énergie thermique avec le fluide de travail circulant dans la boucle thermodynamique du chauffe-eau. Dans un mode de réalisation, le paramètre de fonctionnement est en outre adapté en fonction d'un besoin en eau chaude sanitaire du local. Une augmentation du besoin en eau chaude sanitaire requiert un stockage d'eau supplémentaire, une température d'eau plus élevée et donc une amélioration des performances du cycle thermodynamique. Pour optimiser le coefficient de performance du cycle thermodynamique, il est alors intéressant d'augmenter les échanges d'énergie thermique entre le flux d'air extrait des pièces et le fluide de travail et donc de modifier le fonctionnement du système de ventilation, notamment. Or, la modification du fonctionnement de l'installation, et notamment du système de ventilation, a pour conséquence de faire varier la qualité de l'air dans le local. Ainsi, l'adaptation combinée du paramètre de fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique à la qualité de l'air du local et au besoin en eau chaude de ce local met à profit la double fonction du chauffe-eau thermodynamique. Dans un mode de réalisation, le besoin en chaude sanitaire est un élément parmi au moins une période durant laquelle la consommation en eau chaude sanitaire du local est supérieure à un 10 premier seuil prédéterminé et au moins une période durant laquelle le coût de l'énergie consommée par le chauffe-eau est inférieur à un deuxième seuil prédéterminé. Dans un autre mode de réalisation, le paramètre de fonctionnement est au moins un paramètre parmi une vitesse de fonctionnement du système de ventilation, un débit global de fonctionnement du système de ventilation, une pression de fonctionnement du système de 15 ventilation, un coefficient de perte de charge du réseau d'extraction alimenté par le système de ventilation, un état d'activation de la chauffe de l'eau par le chauffe-eau et un état d'activation d'un mode de compression à vitesse variable du cycle thermodynamique du chauffe-eau. La vitesse de fonctionnement du système de ventilation, le débit global de fonctionnement du 20 système de ventilation, la pression de fonctionnement du système de ventilation, le coefficient de perte de charge du réseau d'extraction alimenté par le du système de ventilation modifient chacun et conjointement la ventilation du local et les échanges thermiques avec fluide de travail. Ceci a pour conséquence de jouer sur à la fois la qualité de l'air du local et le coefficient de performance du cycle thermodynamique et idéalement de les améliorer. 25 L'adaptation de l'état d'activation de la chauffe de l'eau par le chauffe-eau et de l'état d'activation d'un mode de compression à vitesse variable du cycle thermodynamique du chauffe-eau a trait à une modification d'un paramètre de fonctionnement interne du chauffe-eau thermodynamique. Pour tirer profit d'une augmentation de l'activité du système de ventilation causée par une évolution de la valeur relative à la qualité de l'air, on adapte donc 30 également le fonctionnement interne du chauffe-eau thermodynamique. Par exemple, l'augmentation de l'activité du système de ventilation peut être coordonnée à une activation de la chauffe de l'eau, à une compression à une vitesse plus élevée. Au contraire, une diminution du débit du système de ventilation peut être coordonnée à un arrêt de la fonction de chauffe de l'eau. Dans un autre mode de réalisation, l'acquisition de la valeur relative à la qualité de l'air s'effectue pendant une durée prédéterminée se terminant à un instant donné, et dans lequel le procédé comporte en outre une étape de : - en fonction de ladite valeur acquise sur la durée prédéterminée, détermination d'une évolution temporelle du paramètre de fonctionnement pour son adaptation sur au moins une période d'une durée au moins égale à la durée prédéterminée, ladite période débutant après ledit instant donné. L'acquisition de la valeur relative à la qualité de l'air pendant une durée prédéterminée conduit à l'identification de périodes durant lesquelles la qualité de l'air est mauvaise et de périodes durant lesquelles la qualité de l'air est bonne. Par exemple, pour une durée prédéterminée d'une journée, la qualité de l'air est dégradée pendant 30 min en fin de soirée, à l'heure où la salle de bain est utilisée ou encore pendant 1 heure en cuisine le midi ou le soir. Il est alors possible d'anticiper ces dégradations temporaires de la qualité de l'air en adaptant, par anticipation, le fonctionnement de la ventilation et/ou le fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique. En reprenant l'exemple évoqué ci-dessus, le système de ventilation peut être boosté chaque jour quelques minutes avant l'heure à laquelle la qualité de l'air est dégradée, la chauffe de l'eau peut alors être activée pendant cette période bénéficiant ainsi de l'augmentation de débit voire même de l'augmentation de la température de l'air extrait typiquement en cas d'utilisation de la salle de bain ou de la cuisine. Dans un mode de réalisation particulier, on acquiert également des informations relatives au besoin en eau chaude sanitaire pendant la durée prédéterminée pour qu'elles soient également prises en compte pour la détermination de l'évolution temporelle du paramètre de fonctionnement. Elles peuvent être acquises au moyen de capteurs ou être directement reçues, par exemple au niveau d'une interface homme machine ou par des moyens de communication numérique. Tous les paramètres sont ainsi pris en compte pour une anticipation très précise des besoins des occupants d'un local. Le chauffe-eau thermodynamique régule donc à lui seul la qualité de l'air du local ainsi que l'ajustement de la quantité d'eau chaude sanitaire disponible pour l'alimentation en eau chaude sans préférentiellement qu'aucune action ne soit requise de la part des occupants de ce local. Dans un mode de réalisation, le procédé comporte en outre une étape de régulation mécanique par au moins une bouche hygroréglable de l'humidité présente dans le local et une étape d'acquisition d'une valeur de débit du flux d'air alimentant la bouche hygroréglable extraite par le système de ventilation, la valeur de débit du flux d'air extrait correspondant à ladite valeur relative à la qualité de l'air. Ainsi, il est possible de prévoir une adaptation du fonctionnement du chauffe-eau sans pour autant avoir à installer des capteurs dans chaque local comme cela est détaillé ci-après. Dans un autre mode de réalisation, le procédé comporte en outre les étapes de détection d'un dépassement d'au moins un seuil prédéterminé par la valeur relative à la qualité de l'air et d'adaptation dudit paramètre de fonctionnement et/ou émission d'un message d'alerte de dépassement du seuil prédéterminé, en cas de détection. Un système d'alerte et de réaction rapide est donc mis en oeuvre en temps réel. Ce système présente des garanties de sécurité importantes, par exemple lorsqu'une augmentation rapide de la teneur monoxyde de carbone est détectée. Ce système permet en outre de fournir des préconisations à l'occupants dans le cas d'une qualité de l'air très dégradée. Dans un mode de réalisation, la valeur relative à la qualité de l'air présent est une valeur parmi : - une valeur d'hygrométrie de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local ; - une valeur de teneur en dioxyde de carbone de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local ; - une valeur de teneur en monoxyde de carbone de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local ; - une valeur de teneur en composé organique volatile de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local ; - une valeur de teneur en benzène de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local ; - une valeur de teneur en formaldéhyde de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local ; - une valeur de teneur en particules de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local. Chacune de ces valeurs traduit précisément une degré de confort des occupants du local. En particulier, les valeurs de teneur en dioxyde/monoxyde de carbone, composé organique volatile, benzène, formaldéhyde ou en particules sont symptomatiques de la qualité de l'air ressentie par les occupants du local. La prise en compte de ces valeurs réduit en outre les risques d'intoxication accidentelle. La prise en compte de la valeur d'hygrométrie rend possible une régulation du taux d'humidité, dont l'augmentation est également préjudiciable au confort des occupants du local ou à la salubrité du local proprement dit. Un deuxième aspect de l'invention vise un programme informatique comportant des instructions pour la mise en oeuvre du procédé selon le premier aspect de l'invention, lorsque ces instructions sont exécutées par un processeur. Un troisième aspect de l'invention vise un chauffe-eau thermodynamique apte à alimenter en eau chaude au moins un local d'au moins un bâtiment, ledit chauffe-eau étant traversé par un flux d'air extrait d'un système de ventilation du local, comportant : - au moins une interface de communication numérique avec au moins un capteur d'une valeur relative à la qualité de l'air présent dans le local ; - un processeur agencé pour adapter au moins un paramètre de fonctionnement du chauffe-eau et/ou du système de ventilation en fonction de ladite valeur acquise. Dans un mode de réalisation de ce troisième aspect de l'invention, l'interface de communication numérique est agencée pour recevoir la valeur relative à la qualité de l'air et/ou une valeur associée à un besoin en eau chaude sanitaire pendant une durée prédéterminée se terminant à un instant donné. Le processeur est en outre agencé pour déterminer, en fonction de ladite valeur acquise sur la durée prédéterminée, une évolution temporelle du paramètre de fonctionnement pour son adaptation sur au moins une période d'une durée au moins égale à la durée prédéterminée, ladite période débutant après ledit instant donné. Un quatrième aspect de l'invention vise une installation de régulation du chauffe-eau thermodynamique selon le troisième aspect de l'invention, l'installation comportant le capteur d'une valeur relative à la qualité de l'air présent dans le local, le chauffe-eau thermodynamique, le système de ventilation et un réseau d'extraction d'air alimenté par le système de ventilation. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés sur lesquels: la figure 2A illustre une installation de régulation d'un chauffe-eau thermodynamique, selon un premier mode de réalisation de l'invention ; la figure 2B illustre une installation de régulation d'un chauffe-eau thermodynamique, selon un deuxième mode de réalisation de l'invention ; - la figure 3 est un diagramme illustrant les étapes d'un procédé de régulation d'un chauffe-eau thermodynamique, selon un mode de réalisation de l'invention ; - la figure 4 illustre un dispositif pour la mise en oeuvre d'un procédé de régulation d'un chauffe-eau thermodynamique, selon un mode de réalisation de l'invention ; - la figure 5A représente l'évolution d'une valeur de qualité de l'air en fonction du temps, selon un premier mode de réalisation de l'invention ; et - la figure 5B représente l'évolution d'une valeur de qualité de l'air en fonction du temps, selon un deuxième mode de réalisation de l'invention. L'invention est décrite ci-après dans son application, non limitative, à la fourniture d'eau-chaude sanitaire, par un chauffe-eau thermodynamique intégrant un système de ventilation, à une maison individuelle comprenant plusieurs pièces. L'invention a toutefois vocation à s'appliquer à un ou plusieurs locaux d'un ou plusieurs bâtiments. Par exemple, l'invention peut également s'appliquer dans le cas d'un chauffe-eau thermodynamique collectif alimentant en eau-chaude sanitaire un ou plusieurs appartements repartis sur plusieurs bâtiments, chaque appartement présentant son propre réseau de ventilation le tout alimenté par un ou plusieurs systèmes de ventilation, ou , un chauffe-eau thermodynamique tertiaire adapté pour chauffer de l'eau chaude destinée à tout type d'utilisation tertiaire, etc. En particulier, l'invention peut aussi être mise en oeuvre dans un bâtiment comportant plusieurs locaux alimentés par un système de ventilation collectif. Dans cette situation, un chauffe-eau thermodynamique collectif est par exemple présent dans chaque appartement et alimenté par le système de ventilation collectif. Des chauffe-eaux thermodynamiques spécifiques à un local et alimentés par le système de ventilation collectif peuvent également être utilisés. Dans le cas de telles installations collectives, l'homme de métier saura adapter l'invention décrite ci-dessous à de telles installations en se basant par exemple sur les architectures décrites dans le document FR2966565 ou dans le document EP2444748. Installation La figure 2A présente une installation de régulation d'un chauffe-eau thermodynamique 12 comportant un dispositif 12B de chauffage d'une cuve, un système de ventilation 12A et un dispositif de régulation 12C du fonctionnement du système de ventilation et/ou du dispositif 12B de chauffage. Le système de ventilation 12A peut comporter un ou plusieurs ventilateurs. Le dispositif de régulation 12C est connecté à des capteurs 16, 17 et 18 d'une valeur relative à la qualité de l'air respectivement présent dans les pièces 4, 3 et 2. Comme cela est expliqué en détail ci-après en référence à la figure 3, le dispositif de régulation 12C traite les données acquises par les capteurs 16, 17 et 18 pour générer des instructions d'adaptation d'au moins un paramètre de fonctionnement du dispositif 12B et/ou du système 12A. Ces capteurs acquièrent ainsi une pluralité de valeurs traduisant une information sur la qualité de l'air présent dans ces pièces. Plusieurs types de valeurs relatives à qualité de l'air peuvent être acquis comme une valeur relative à un taux d'humidité, une teneur en dioxyde de carbone, en monoxyde de carbone, en composé organique volatile, en benzène, en formaldéhyde et/ou en tout type de particule. Chacun des capteurs peut acquérir un seul type de valeur (par exemple une teneur en dioxyde de carbone) ou plusieurs valeurs simultanément (par exemple teneur en dioxyde de carbone et en benzène en même temps) et/ou successivement (par exemple teneur en dioxyde de carbone puis en benzène). La figure 2B illustre un autre type d'installation possible de régulation du chauffe-eau thermodynamique 12. Dans cette installation, un plénum de répartition 19 est chargé de répartir sur les pièces 2, 3 et 4 le flux d'air de ventilation généré par le système de ventilation 12A. Pour choisir comment répartir ce flux d'air entre les différentes pièces, le plénum 19 est relié 30 par une interface de communication 12D au dispositif de régulation 12C. En fonction des valeurs relatives à la qualité de l'air disponible au niveau du dispositif de régulation 12C, des instructions d'adaptation d'au moins un paramètre de fonctionnement du plénum 19 peuvent être envoyées par le dispositif 12C au plénum 19 via l'interface de communication 12D. Les différentes interfaces de communication de l'installation de régulation du chauffe-eau thermodynamique (entre le dispositif 12C et le plénum 19, entre les capteurs et le dispositif 12C, etc.) peuvent prendre la forme d'une connexion filaire (ethernet, coaxiale, par exemple) ou sans fil (wifi, bluetooth, GPRS, etc). Le plenum peut aussi être quasi autonome (sauf éventuellement en termes d'alimentation électrique et de connexion de fluide). Les capteurs 18B, 18C, 18D peuvent alors directement piloter des registres modifiant ainsi les pertes de charge du réseau. La figure 2A représente des capteurs 16, 17 et 18 présents dans chacune des pièces. Comme le représente la figure 2B, on peut également prévoir un capteur 18A en entrée du système de ventilation 12A du chauffe-eau 12, des capteurs 18B, 18C, 18D en entrée du plénum 19, des capteurs, non-représentés sur la figure 2B, en entrée du plénum 19, au niveau du rejet extérieur, c'est-à-dire de la bouche 11, au niveau des bouches 20, 21, 22, etc. Dans un mode de réalisation d'acquisition globale du débit extrait, l'humidité de l'air est mécaniquement régulée dans chaque pièce par au moins une bouche hygroréglable. Chaque bouche hygroréglable peut par exemple être disposée dans chaque pièce au niveau des extractions d'air 13, 14 et 15. Une bouche hygroréglable s'ouvre en fonction d'un taux d'humidité détecté dans la pièce. Un tel taux d'humidité détecté n'est pas transmis, les valeurs de taux d'humidité ne sont donc pas disponibles de manière centralisées pour réguler le fonctionnement du système de ventilation 12A. Toutefois, pour que les bouches hygroréglables restent efficaces, il convient d'assurer une pression constante dans les conduits d'aération reliés à ces bouches. Or, lorsque le taux d'humidité dans les pièces augmente, les bouches s'ouvrent d'avantage et la pression dans les conduits décroit et le débit du flux d'air extrait par le système de ventilation alimentant les bouches doit augmenter pour compenser cette décroissance de pression. Ainsi, dans cette situation, le débit extrait par le système de ventilation 12A est un bon indicateur de la qualité de l'air global présent dans les pièces 2, 3 et 4. Dans un système dit «régulant à boucle fermée », un capteur est souvent prévu en amont du ventilateur pour que la pression soit effectivement constante. Dans une situation similaire, c'est-à-dire dans une « boucle fermée », le capteur pour l'acquisition de ce débit peut être de plusieurs type, organe déprimogène avec capteur de pression, mesures de caractéristiques du moteur (couple, vitesse, intensité), etc. Dans un système dit « régulant à boucle ouverte », une consigne de débit est envoyée à un 5 moteur fonctionnant de manière autonome en débit constant sans forcément avoir de retour d'information et sans qu'un capteur soit prévu en amont du système de ventilation. Dans cette situation, la consigne de débit constitue l'indicateur de la qualité de l'air global. Ainsi, bien que les organes modulant le débit et présentant un capteur hygrométrique (ici mécanique - tresse hygrosensible) soient distant du chauffe-eau et sans communication 10 électrique entre eux deux (uniquement une communication de fluide), l'évolution du taux d'humidité « global » peut être connue grâce au suivi de l'évolution du débit extrait. Il en va de même pour une installation équipée d'un plenum 19 avec des registres indépendants. Procédé de régulation 15 On décrit maintenant, en référence à la figure 3, un procédé mis en oeuvre par le dispositif 12C pour adapter le fonctionnement du chauffe-eau 12 à partir des valeurs acquises par les capteurs 16, 17, 18, 18A, 18B, 18B et 18D. Ce procédé est mis en oeuvre cycliquement, chaque cycle comportant une période d'acquisition des valeurs relatives à la qualité d'air intérieur, ci-après « QAI », et une période de régulation du fonctionnement de l'installation à 20 partir de la QAI acquise pendant la période d'acquisition. La période de régulation a lieu après la période d'acquisition mais, dans la troisième variante décrite ci-après, la période de régulation d'un cycle N-1 a lieu pendant la période d'acquisition d'un cycle N. Comme expliqué ci-avant, les valeurs de QAI acquises peuvent par exemple correspondre à une teneur en composées chimiques (CO2, formaldéhydes, etc.) mesurée dans une ou 25 plusieurs pièces, en entrée du plénum 19, etc. Il peut également s'agir d'une mesure de débit extrait par le système de ventilation 12A dans le cas susmentionné des bouches hygroréglables. Le procédé est initialisé à l'occasion d'une étape 23 au cours de laquelle les données mémorisées par le dispositif 12C au cours d'un cycle précédent sont réinitialisées. A une étape 24, les valeurs de QAI sont acquises par les capteurs. La durée de la période d'acquisition est fixée par défaut d'usine, elle peut être d'une journée, d'une semaine, d'un mois, etc, Cette durée peut être rallongée ou raccourcie si le système juge respectivement que l'apprentissage ne s'est pas réalisé ou si l'apprentissage est plus court que prévu. Dans une première variante de mise en oeuvre de l'étape 24, le système de ventilation 12A peut être totalement désactivé ou fonctionner à débit fixe lors de cette période d'acquisition. Un tel mode de fonctionnement a pour conséquence de faire apparaître nettement les évolutions de la QAI car, dans cette première variante, aucun dispositif ne régule la QAI lors de la période d'acquisition. Dans une deuxième variante de mise en oeuvre de l'étape 24, le fonctionnement du système de ventilation 12A et/ou du dispositif de chauffage 12B est préprogrammé pour la période d'acquisition. Typiquement, dans cette variante, le système de ventilation et/ou le chauffe-eau sont préprogrammés pour fonctionner avec un débit plus important le soir en semaine. Dans un autre exemple, ils sont préprogrammés pour un fonctionnement constant du système de ventilation 12A et un fonctionnement du dispositif de chauffage 12B tel que de l'eau chaude sanitaire soit toujours disponible. Dans une troisième variante de mise en oeuvre de l'étape 24, le fonctionnement du système de ventilation 12A et/ou du dispositif de chauffage 12B est celui d'un cycle précédent, déterminé en fonction des valeurs acquises lors de ce cycle précédent. S'il s'agit du tout premier cycle, un fonctionnement standard tel que décrit pour la première ou la seconde variante, est mis en oeuvre. A une étape 25, une évolution temporelle P d'au moins un paramètre de fonctionnement du système de ventilation 12A et/ou du dispositif de chauffage 12B est déterminée par le dispositif 12C en fonction de valeurs de QAI acquises durant la période d'acquisition. On entend par évolution temporelle la variation au cours du temps que l'on souhaite imposer au paramètre. L'évolution temporelle peut-être déterminée pour : - une vitesse de fonctionnement du système de ventilation 12A; - un débit global de fonctionnement du système de ventilation 12A; - une pression de fonctionnement du système de ventilation 12A; - une consigne de fonctionnement du système de ventilation 12A; - un coefficient de perte de charge du réseau d'extraction (variation du débit du flux d'air circulant dans les conduites d'alimentation des bouches d'aération par l'ouverture/fermeture de registre intermédiaires, par exemple) alimenté par le système de ventilation 12A et relié aux bouches 13, 14, 15 ou 20, 21, 22; - un débit de l'une au moins des entrées du plénum de répartition 19; - un débit de la sortie du plénum de répartition 19; - un état d'activation de la chauffe de l'eau par le dispositif de chauffage 12B ; - un état d'activation d'un mode de compression à vitesse variable (appelé « solution 10 inverter ») du cycle thermodynamique du dispositif de chauffage 12B. Toute combinaison des paramètres susmentionnés est possible. L'évolution temporelle de l'un au moins de ces paramètres peut être calculée de manière à garantir une QAI la plus constante possible et/ou adaptée à la vie des occupants. Comme cela est expliqué ci-après, l'évolution temporelle peut également être calculée pour optimiser le 15 couplage ECS/QAI. Pour ce faire, l'évolution temporelle P peut par exemple être calculée de manière à faire fonctionner au débit maximum le système de ventilation 12A pendant les périodes où les valeurs acquises de QAI sont les plus fortes (QAI dégradée) et à activer la chauffe de l'eau par anticipation du besoin. En pratique, il y a souvent concomitance entre la consommation d'eau chaude sanitaire (sous-tirage d'ECS) et la dégradation de la QAI (par 20 exemple dans le cas de l'utilisation d'une salle de bain), il est donc par exemple avantageux de faire fonctionner au débit maximum le système de ventilation pendant ces périodes de sous-tirage. L'adaptation des paramètres peut être binaire ou continue. On peut par exemple décider d'activer ou non la chauffe mais aussi de faire varier l'intensité de fonctionnement de la chauffe (pourcentage de fonctionnement du dispositif 12B variable). 25 On donne un premier exemple en référence à la figure 5A qui représente la courbe 39 d'une valeur de QAI en fonction du temps. Sur cette figure, le taux de dioxyde de carbone (taux CO2 (ppm)) est représenté en ordonnées et le temps en abscisses. La période d'acquisition 36 est ici d'une semaine, du vendredi 7 mars 2014 au vendredi 14 mars 2014, et comprend donc un week-end 37. On a également représenté les périodes 38 de chauffe du dispositif de 30 chauffage 12B. Comme mentionné ci-avant, le paramètre adapté peut être l'état d'activation de la chauffe de l'eau. Ainsi, ces périodes de chauffe peuvent également être identifiées ou proposées par le présent procédé. Dans cette situation, la période d'acquisition peut par exemple comporter des périodes de chauffe fixées par défaut d'usine la nuit. Dans cet exemple, on identifie à l'étape 24 les pics de dioxyde de carbone sur la période d'acquisition et d'apprentissage 36. On constate d'une part que ces pics sont fréquents en fin de journée et, d'autre part, que ces pics sont liés aux périodes de chauffe 38 (sauf le jeudi 13 mars). A l'issue de la période d'acquisition, le dispositif 12C déduit de ces constatations qu'il est pertinent de : prévoir une augmentation du débit global de fonctionnement du système de ventilation 12A en fin de journée ; d'anticiper le besoin ECS pour s'assurer de la disponibilité d'ECS en lançant la chauffe avant la fin de journée ; et de coupler le fonctionnement du dispositif de ventilation 12A au fonctionnement du dispositif de chauffage 12B. En pratique, cela signifie qu'une augmentation du débit global de fonctionnement du système de ventilation 12A couplée à une activation de la chauffe de l'eau par le dispositif 12B seront prévues lors de la prochaine période de régulation, du samedi 15 mars à 0h01 au vendredi 22 mars à 24h00. La variation du débit global de fonctionnement peut par exemple être indexée sur la teneur en CO2. Typiquement, on peut choisir Q=f(CO2) avec Q le débit global de fonctionnement, CO2 la teneur de CO2 en ppm et f une fonction, par exemple affine croissante. On peut ainsi choisir les coefficients linéaires de cette fonction tels qu'on ait un débit global correspondant à 25% du débit global maximal autorisé lorsque la teneur en CO2 est de 400ppm et de 85% lorsque la teneur en CO2 est de 1400ppm. Typiquement cela peut conduire à ce qu'un débit global correspondant à plus de 85% du débit global maximal autorisé soit imposé au système de ventilation 12A de 20h à 23h30 tous les soirs et à ce qu'un débit global correspondant à 25% du débit global maximal autorisé soit imposé le reste du temps. Parallèlement, la chauffe de l'eau peut être activée tous les soirs de 20h à 23h30. Selon la puissance de chauffe en jeu, la chauffe de l'eau peut commencer dans cette période et finir plus tard dans la nuit, ou s'initier dans la journée et terminer à 23h30. Plusieurs périodes d'activation de chauffe de ce type peuvent être prévues dans une journée. Pour ce faire, le dispositif 12C détermine l'évolution temporelle P (non-représentée sur les figures 5A et 5B pour des raisons de clarté) qui sera imposée à ces paramètres (débit global et activation chauffe de l'eau) lors de la prochaine période de régulation. Cette évolution temporelle P correspond par exemple à une courbe du pourcentage du débit global maximal autorisé pour le système de ventilation 12A en fonction du temps (85% de 20h à 23h30 et 15% le reste du temps comme mentionné ci-avant) combinée avec une anticipation de la chauffe pour utiliser aussi le surplus d'énergie récupérée à partir de cette augmentation de débit. Ainsi, la qualité d'air sera maintenue correcte et la chauffe de l'eau aura bénéficié d'un débit d'air boosté, améliorant de fait le coefficient de performance du système de chauffe. Ici la période d'acquisition 36 ne dure qu'une semaine, on peut évidemment la faire durer plusieurs semaines ou plusieurs mois pour améliorer la fiabilité de la prédiction de l'usage. Comme expliqué ci-avant, pendant la phase d'acquisition, le système peut par exemple être très passif, gérer les chauffes de l'eau de manière classique et avoir par exemple un débit fixe pour la ventilation pour bien analyser les évènements, toutes choses étant égales par ailleurs. Dans le deuxième exemple donné en référence à la figure 5B, on adapte au moins un 15 paramètre de fonctionnement en fonction de l'évolution d'un taux d'humidité (HR et courbe 40 sur la figure 5B). Une fois l'évolution temporelle P calculée, la période de régulation débute à l'étape 26. Durant cette période, on applique l'évolution temporelle P aux différents paramètres de fonctionnement. Pour ce faire, l'évolution temporelle P, par exemple la courbe de pourcentage 20 de débit imposé, est transmise du dispositif 12C au système de ventilation 12A pour que celui-ci se conforme au débit imposé sur la période de régulation. Alternativement, le dispositif 12C pilote en temps réel le fonctionnement du système de ventilation 12A, en envoyant par exemple toutes les 5 secondes le pourcentage que le système de ventilation doit respecter (ces instructions sont également appelées« consigne de débit »). 25 Durant cette période de régulation, les capteurs sont toujours en activité et s'ils détectent à une étape 27 qu'une valeur de QAI est supérieure à une valeur seuil prédéterminé QAImAx, la période de régulation peut s'arrêter et un nouveau cycle commence à l'étape d'initialisation 23 ou se suspendre pour ponctuellement faire face à des besoins exceptionnels (augmentation soudaine du fonctionnement du système de ventilation pour obtenir un débit temporairement 30 boosté, combinée à une activation de la chauffe pour profiter de l'apport en énergie de l'air extrait). Le seuil prédéterminé QAImAx est par exemple égal à une valeur à partir de laquelle une personne commence à avoir de l'inconfort ou des risques de santé (par exemple 2000ppm pour le CO2). Des valeurs plus faibles peuvent être choisies si l'on souhaite garantir un niveau de très bonne QAI. Ceci permet d'adapter la durée des cycles de manière à garantir des valeurs de QAI toujours acceptables pour les occupants du local. En effet, si l'évolution temporelle P calculée est pertinente, le seuil prédéterminé n'est normalement jamais atteint et la période de régulation du cycle est théoriquement infinie. Au contraire, si l'évolution temporelle P n'est plus pertinente, le seuil QAImAx est dépassé ce qui a pour conséquence de potentiellement remettre en cause le cycle courant voire de l'arrêter et donc amener à une dérogation ou potentiellement au calcul d'une nouvelle évolution temporelle P. Les valeurs peuvent donc être affinées à chaque nouveau cycle ce qui conduit à un effet « turbo » (récupération d'informations d'un cycle précédant) d'affinage de l'évolution temporelle P. La durée des cycles peut également être fixe, ils sont par exemple fixés à une journée, une semaine, un mois ou encore une année. Dans un mode de réalisation où un procédé d'alerte est prévu, un autre seuil prédéterminé QATALERTE, plus élevé que QAImAx est prévu. Typiquement, ce seuil prédéterminé est choisi tel que son dépassement corresponde à une situation potentiellement dangereuse ou inacceptable pour le confort des occupants du local. Si on détecte un dépassement de ce seuil, on adapte instantanément le fonctionnement du système de ventilation 12A et/ou du dispositif de chauffage 12B et/ou on génère un message d'alerte pour prévenir, par exemple, les occupants du local ou potentiellement pour leur suggérer des actions à réaliser (ouverture de fenêtres par exemple). Dans un mode de réalisation, le procédé de régulation est simplifié et ne comporte pas de cycles et de période d'acquisition. Les valeurs de QAI sont acquises en continu et une étape de détection de dépassement d'un seuil prédéterminé QAIT est prévue. Ce seuil prédéterminé QAIT est par exemple égal à une valeur à partir de laquelle une personne commence à avoir un inconfort certain. Des valeurs plus faibles peuvent être choisies si l'on souhaite garantir un niveau de QAI élevé. Si un dépassement est détecté, au moins un paramètre de fonctionnement de l'installation est adapté. Un message peut également être envoyé à l'utilisateur du local pour qu'il donne son accord ou non à l'adaptation du paramètre. Par exemple, le niveau de CO2 global détecté par le capteur 18A est acquis en continu et module le débit de ventilation global (Q=f(CO2) et préférentiellement débit croissant avec CO2). Lorsque le débit dépasse un seuil la chauffe de l'eau est activée. Potentiellement, le débit de ventilation peut être conservé à un niveau conséquent jusqu'à la fin de la chauffe alors que le niveau de CO2 était déjà redevenu acceptable. Prise en compte d'un besoin en eau chaude sanitaire Dans un mode de réalisation, le paramètre de fonctionnement est également adapté en fonction d'un besoin en eau chaude sanitaire. Comme expliqué ci-après, ce mode de réalisation se combine avantageusement avec le procédé décrit ci-avant en référence à la 10 figure 3 (modulation de paramètres en fonction de la QAI). Ainsi, lors de l'étape 25, le dispositif 12C prend également en compte ce besoin. Ce besoin peut correspondre à des périodes durant lesquelles la consommation en eau-chaude sanitaire du local est élevée, des périodes durant lesquelles le prix de l'énergie consommée par le chauffe-eau est faible, à une différence entre jours ouvrés et week-end, à un mois de l'année 15 (saison de chauffe estivale par exemple), etc. Ces périodes correspondent à des instants pour lesquels le besoin est supérieur à un seuil prédéterminé. Pour la consommation du local, ce seuil est par exemple choisi par rapport à la quantité d'eau requise pour une douche. Pour le coût, ce seuil est par exemple choisi en fonction d'un prix moyen du type d'énergie consommée. 20 Les données relatives à ce besoin sont connues du dispositif 12C, elles sont par exemple communiquées par le fournisseur de l'énergie nécessaire au fonctionnement du chauffe-eau (par exemple distributeur d'électricité ou de gaz). Dans un autre exemple, le besoin d'eau chaude sanitaire et plus précisément les sous-tirages d'eau chaude sanitaire peuvent être mesurés (débitmètre, analyse de la quantité d'eau dans la cuve, suivi des températures de 25 l'eau sur la hauteur de la cuve....). Le besoin peut ainsi être mieux connu, et de fait le système 12C peut s'arranger pour faire coïncider une évolution du système de ventilation avec une chauffe de l'eau par anticipation d'un besoin. Dans une variante, ces données sont acquises lors de la période d'acquisition. Le volume d'eau chaude sanitaire peut ainsi être déterminé pour que soit connue l'évolution de la 30 consommation d'un local en eau-chaude sanitaire pendant une période d'acquisition. Typiquement, plus la consommation est élevée et/ou le coût de l'énergie est faible, plus il est pertinent de faire augmenter la vitesse de fonctionnement du dispositif de chauffage 12B et/ou du système de ventilation 12A et/ou d'anticiper des chauffes plus longues ou plus récurrentes. Qui plus est, les sous-tirages et la QAI sont corrélés, on peut donc lier ces fonctionnements. Par exemple, l'adaptation combinée du débit de ventilation et de la chauffe de l'eau met à profit la double fonction du chauffe-eau thermodynamique car le coefficient de performance est amélioré lorsque le dispositif de chauffage reçoit plus d'énergie de l'air expulsé des pièces par la ventilation. En d'autres termes, l'acquisition de la consommation en ECS et/ou l'impact du cout de 10 l'énergie permettent de mieux optimiser le fonctionnement global du système (chauffe de l'eau, débit) quand ils sont associés à la mesure QAI. Cette optimisation améliore donc le confort de l'occupant, la QAI, le cout, etc. Dispositif de régulation La figure 4 représente un exemple de dispositif 29 de régulation du fonctionnement du 15 chauffe-eau 12. Ce dispositif 29 peut être utilisé en tant que dispositif centralisé 12C en charge de la régulation d'une pluralité de local pour une pluralité de bâtiments, en tant que serveur distant effectuant cette régulation ou tout type de dispositif apte à mettre en oeuvre les étapes du procédé selon l'invention. Ce dispositif 29 peut prendre la forme d'un boitier comprenant des circuits imprimés, de tout type d'ordinateur ou encore d'un téléphone mobile. 20 Le dispositif 29 comprend une mémoire vive 32 pour stocker des instructions pour la mise en oeuvre par un processeur 31 du procédé de régulation tel que décrit ci-avant. Le dispositif comporte aussi une mémoire de masse 33 pour le stockage de données destinées à être conservées après la mise en oeuvre du procédé. Le dispositif 29 peut en outre comporter un processeur de signal numérique (DSP) 30. Ce 25 DSP 30 reçoit les données de QAI pour mettre en forme, démoduler et amplifier, de façon connue en soi ces données. Le dispositif comporte également une interface d'entrée 34 pour la réception des données relevées par les capteurs 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C et 18D et une interface de sortie 35 pour la transmission des instructions de régulation au système de ventilation 12A, au dispositif de 30 chauffe 12B et/ou au plénum de répartition 19. La présente invention ne se limite pas aux formes de réalisation décrites ci-avant à titre d'exemples ; elle s'étend à d'autres variantes. Ainsi, on a décrit ci-avant un mode de réalisation dans lequel le procédé était mis en oeuvre localement par le dispositif 12C au niveau du chauffe-eau 12. Le procédé peut également être mis en oeuvre par tout type de dispositif électronique, au niveau local ou de manière délocalisée via un serveur distant par exemple. REVENDICATIONS1. Procédé de régulation d'une installation combinée d'un système de ventilation (12A) individuel ou collectif d'au moins un local (2; 3; 4) d'au moins un bâtiment avec au moins un chauffe-eau thermodynamique (12) alimentant ledit local, ledit chauffe-eau étant traversé par un flux d'air extrait dudit local par ledit système de ventilation, le procédé comportant les étapes de : - acquisition (24) d'au moins une valeur relative à la qualité de l'air présent dans le local ; - adaptation (26) d'au moins un paramètre de fonctionnement de l'installation en fonction de ladite valeur acquise. 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le paramètre de fonctionnement est en outre adapté en fonction d'un besoin en eau chaude sanitaire du local. 3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel le besoin en chaude sanitaire est un élément parmi : - au moins une période durant laquelle la consommation en eau chaude sanitaire du local est supérieure à un premier seuil prédéterminée ; - au moins une période durant laquelle le coût de l'énergie consommée par le chauffe-eau est inférieur à un deuxième seuil prédéterminé. 4. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le paramètre de fonctionnement est au moins un paramètre parmi : - une vitesse de fonctionnement du système de ventilation ; - un débit global de fonctionnement du système de ventilation ; - une pression de fonctionnement du système de ventilation ;- un coefficient de perte de charge du réseau d'extraction alimenté par le système de ventilation ; - un état d'activation de la chauffe de l'eau par le chauffe-eau ; - un état d'activation d'un mode de compression à vitesse variable du cycle thermodynamique du chauffe-eau. 5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'acquisition de la valeur relative à la qualité de l'air s'effectue pendant une durée prédéterminée (36) se terminant à un instant donné, et dans lequel le procédé comporte en outre une étape de : - en fonction de ladite valeur acquise sur la durée prédéterminée, détermination d'une évolution temporelle du paramètre de fonctionnement pour son adaptation sur au moins une période d'une durée au moins égale à la durée prédéterminée, ladite période débutant après ledit instant donné. 6. Procédé selon l'une des revendications précédentes, comportant en outre les étapes de : - régulation mécanique par au moins une bouche hygroréglable de l'humidité présente dans le local ; - acquisition d'une valeur de débit du flux d'air alimentant la bouche hygroréglable extrait par le système de ventilation, la valeur de débit du flux d'air extrait correspondant à ladite valeur relative à la qualité de l'air. 7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, comportant en outre les étapes de : - détection d'un dépassement d'au moins un troisième seuil prédéterminé par la valeur relative à la qualité de l'air ; - en cas de détection, adaptation dudit paramètre de fonctionnement et/ou émission d'un message d'alerte de dépassement du troisième seuil prédéterminé. 8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la valeur relative à la qualité de l'air présent est une valeur parmi : - une valeur d'hygrométrie de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local ; - une valeur de teneur en dioxyde de carbone de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local ; - une valeur de teneur en composé organique volatile de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local ; - une valeur de teneur en benzène de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local ; - une valeur de teneur en formaldéhyde de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local ; - une valeur de teneur en particules de l'air présent dans le local ou présent dans un réseau d'alimentation en air du local. 9. Programme informatique comportant des instructions pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications précédentes, lorsque ces instructions sont exécutées par un processeur (31). 10. Chauffe-eau thermodynamique (12) apte à alimenter en eau chaude au moins un local (2; 3 ; 4) d'au moins un bâtiment, ledit chauffe-eau étant traversé par un flux d'air extrait dudit local par un système de ventilation individuel ou collectif, comportant : - au moins une interface de communication numérique avec au moins un capteur d'une valeur relative à la qualité de l'air présent dans le local ; - un processeur (31) agencé pour adapter au moins un paramètre de fonctionnement du chauffe-eau et/ou du système de ventilation en fonction de ladite valeur acquise. 11. Chauffe-eau thermodynamique selon la revendication 10, dans lequel l'interface de communication numérique est agencée pour recevoir la valeur relative à la qualité de l'air une et/ou une valeur associé à un besoin en eau chaude sanitaire pendant une durée prédéterminée se terminant à un instant donné, et dans lequel le processeur est en outre agencé pour déterminer, en fonction de ladite valeur acquise sur la durée prédéterminée, une évolution temporelle du paramètre de fonctionnement pour son adaptation sur au moins une période d'une durée au moins égale à la durée prédéterminée, ladite période débutant après ledit instant donné. 12. Installation de régulation d'au moins un chauffe-eau thermodynamique selon la revendication 10 ou 11, l'installation comportant au moins : - ledit capteur (16; 17; 18; 18A; 18B ; 18D) d'une valeur relative à la qualité de l'air présent dans le local ; - ledit système de ventilation (12A) ; - ledit chauffe-eau thermodynamique (12) ; et - un réseau (13 ; 14; 15 ; 19; 20; 21; 22) d'extraction d'air alimenté par le système de ventilation.20