Brevet FR3026833A1 — publié le 20160408

L'invention appartient au domaine technique du stockage d'énergie par chaleur latente. Elle concerne un système et un procédé de détermination du taux de charge d'un moyen de stockage d'en 1,-ie par chaleur latente. On. rappelle que c. e nombreux moyens de stockage d'énergi - existent, cette énergie pouvant être stockée notamment sous forme mécanique, chimique ou thermique. Ln stuc d'énergie thermique peut être un stockage thermochimique, un stockage par chaleur scri'ole ou un stockage nar c:u.lieur latente. 10 A ce jour, les moyens les plus courants permenent un stockage par chaleur sensible, les moyens de stock. e thermochnnique n'étant pas encore disponibles au niveau industriel. L'En'renlion s'intéresse atu- moyens de stockage par chaleur latente qui utiFsent un matériau à changement de phase. solideliquide ou solide/solide, dont 15 le changement de phase s'accompagne d'une variation volumique. Ce stockage s'effectue à une température quasi isotherme correspondant à.L tire de changement de phase. Ta quantité de chaleur stockable dépend de la masse du matériau à changement de phase (ou MCP) contenu dans le rtio, en de stockage ainsi que de la 20 chaleur latente du matériau. Dans un moyen de stockage par chaleur latente, le matériau à changement de phase solideliquidc devient liquide au moment de la charge et se solidifie lors de LI récupération de la chaleur. Les moyens de stockage avec un MCP solide/liquide sont préférés 25 aux ino...elts de stockage p.tr chaleur sensible car la quantité de chaleur stockée par unité de volume. ou densité de stockage. est supérieure à celle obienue avec un système de stockage par chaleur sensible. Par conséquent. les volumes de sto,kage et de matériau sont réduits. ce qui diminue le prix du .svstème cl limite les pertes thermiques qui sont 30 proportionnelles à la surface extérieure du réservoir. De plus. les chttrges et décna s'opèrent à temperature constante. La chaleur stockée est restituée i la même température eue lors de son stockag_ Il n'y a (Jonc pas de perte de la qualité de la chaleur stockée. De manière générale, les dispositifs de stockage thermique sont utiles pour lisser la production d'une unité de production d'énergie en lui permettant de fonctionner au plus près de sa puissance optimale. effet.. lorsoue la demande d'énergie est inférieure a la. puissance fournie par l'unité de production. les moyens de stockage permettent de stocker l'excédent d'énergie produite. A l'inverse, lorsque la demande est supérieure à la puissance fournie par l'unité de production, l'énergie est &stockée. 1..:n pratique, sont ainsi allougées les périodes de fonctionnement au ngime nominal des unités de production. Ceci permet également de réduire la puissance de chaque unité de production. De surcroît, ces moyens de stockage facilitent l'utilisation de sources de chaleur renouvelables mais intermittentes, telles que la chaleur fournie par l'énergie solaire. Ces moyens permettent également la récupénËion et. !n valorisation d'énergies fatales. c'est-à-dire d'énergies inutilisables en l'état HILlk qui pourraient être récupérées et valorisées dans d'autres processus. On vin notamment citer l'énergie thermique provenant d'un centre de données et correspondant à la chaleur qu'il rejette Pour refroidir les serveurs qui le composent. Ces rliOyeilS penne-lent également cl'améliorer la flexibilité de l'exploitation en permettant par ex empic darrêt d'une unité de production pour assurer sa maintenance. l'nfin. ils constituent un moyen de secours pour approvisionner en éneruie un réseau, en cas dc défaillance d'une unité de production. Les principaux disposuin de stockage de chaleur latente actuellement i l'étude sent des dispositifs dits « passifs s dispositifs sont composés d'un réser\.oir rempli par le MCP et traversé d'un échangeur comprenant par exemple un faisceau de tubes. Pour un MCP solide/liquide dont le passage de l'état solide à l'état liquide s'accompagne d'une augnienuttion de volume, pendant la phase de charge .(stockage). un fluide caloporteur tt.Tverse le faisceau de tubes, il cède sa chaleur an MCP qui passe de l'état solide à l'état liquide. Pendant la phase " décharge (déstockage), le fluide caloporteur traverse toujours le faisceau de tubes, il prend la. chaleur du MCP qui se solidi Il convient de noter qu'un MCP solide/liquide peut également connaître une diminution de volume lorsqu'il passe de solide é't l'étui liquide. C'est le cas de l'eau qui peut êiye utilisée comme MCP pour les stockages froids. Pour au kege de froid. un MCP se solidifie pendant la phase de charge cl. se liouéfic pendant la phase de décharge. Pour un SySièMe de stockage passif le matériau de stockage n'a pas de circulation imposée et le transfert de chaleur se fait plutôt par conduction et par convection naturelle en phase liquide. Dan le cas spécifique d'un MCP solideliquide, le MCP se solidifie et s'accroche fortement aux surfaces d'échange (tubes ou plaques), une couche de MCP solide «épaisseur croissante recouvre les parois dé l'échangeur et les isole thermiquement. La création de cene « résistance thernbque >) se traduit par une diminution rapide de la puissance échangée entre le rude caloporteur et le MCP. Pour augmenter le transfert thermique avec le MCP. plusieurs solutions sont mises Cri Lcuvre. On peut par exemple utiliser un échangeur avec des tubes :dictés ou ajouter au MCI} un matériau divisé qui augmente sa conducti ité thermique (mousse métallique, par-Lieu:es ou libres de carbone), L'intérêt de ces systèmes dit passifs est que IC fluide caloporteur. souvent sous pression. est confiné à l'intérieur du faisceau de tubes. ainsi la cuve ii est,pas sous pression et elle est donc de conception simple. ft.ins la suite de la description, il sera lait référence à des dispositifs de stockage dc chaleur latente du type passif, ces moyens étant promeneurs pour les réseaux de chaleur. Cependant, l'invention n'est pas limitée à ce type de stockage par chaleur latente. On comprend qu'un dispositif de stockan thermique ne peut être efficacement utilisé, notamment par le gestionnaire d'un réseau dc chaleur, que dans la mesure oit l'énergie thermique disponible dans le dispositif de stockage lui est connue. Er mrticulier. fl e essentiel de pouvoir déterminer si le dispositif de stockage doit être charvé ou décharge cl dans quelle ITIC:;;UrC cette ci1arLe Ou cette décharge peut être réalisé- De plus, connaître thermique disponible permet de décider de l'achat ou de la vente de l'énergie thermique sur un marché de la chaleur. Or, la détermination énergie thermique disponihie dans un siockag,e thermique par chaleur latente est problématique car la chaleur est stockée ii température constante. De ce fait, contrairement ?1, un dispositif de stockage par chaleur 10 setisiblc. il n'est pas possible de la mesurer à l'aide de capteurs de température. Dans un dispositif Lie stockage par chaleur latente, la part d'énergie thermique utile encore disponible dans le dispositif correspond au produit de !a !nasse du matériau changement de phase qui se présente sous forme liouide et de 1-enLaipie de changement d'ét:tt massicplte, 15 En pratique, il est souvent fait référence au taux de charge qui correspond à la part (1-énenie thermique utile encore disponible, diN isé par l'énergie thermique total- qui peut être stockée dans le dispositif. .Ainsi en simplifiant l'expression du taux de chmge par suppression de l'enthalpie de changement d'état niassiquc le LLUN de charge répond à la relation 20 suivante (1): ni (1) où Txch' est le taux de charge, 'ide est la masse du MCP sous forme liquide, et est. la masse totale de MCP contenu dans le disposlil de 25 stockage. La masse totale de MCP est connue puisqu'il .+ d'un des paramètres de conception et de dimensionnerru2nt du système de stockage t.t. énergie. Par ailleurs, la masse 1 guide de MCP peut être rudement déterminée à partir du volume occupé par ce liquide et de la densité do ce même 30 liquide. Plusieurs moyens ont déjà ét proposés pour évaluer le volume occ:upé par le MCP sous forme liquide. Ainsi, il a été envisae.é (..te déterminer le volume occupé par le MCP sous forme liquide en déterminant le positionnement du front liquidelsolide dans le dispositif de stocka Il a été envisagé de disposer des capteurs à différentes hauteurs du réservoir, ces capteurs permettant d'indiquer la présence d'une phase liquide ou sol ide. Cette solution a fait l'obie essais ("Entwicklung Messverfabrens vur Hes:Min-lung des thermischen 1.3eadungsgrades von PC.^ytlParaliin-Speichern , 13randenburgische Technische TniversitLit Cottbus, Dr. Andreas Donath, Prof. Monika natter, 03013 Cottbus, August 2008). La conclusion de ces essais est que, ni les capteurs de température. ni les capteurs mesurant la différence (le conductivité du milieu ne sont adapté's. En effet, le changement de 7..11,tst- s'opère sans changement de température. De plus, les capteurs mesurant ;a différence de conductivité du milieu ne sont pas assez sensibles. Les capteurs éva:uant les propriétés optiques ont été retcnw, comme le meilleur moyen d'évaluer l'état du MCI' en un point. Cependant, ces essais ont été réalisés avec un simple panneau rempli de MCP et destiné à recouvrir les murs d'un Mtiment pour en augmenter l'inertie. Dans notre cas, cette determination est malaisée car le front iquid'..isolide est complexe. Ceci résulte en prenti,r lieu de l'architecture des systèmes de stockage par chaleur latente qui comportent un réservoir rempli par le .MCP et traversé. par un thiscean de tubes. Ceci résulte e.i,alement de la propension du MCP à s'accrocher aux surfaces d'échange déterminées par les tubes, lorsqu'il se solidifie. Ainsi, avec un système de stockage comportant un réservoir avec un échangeur no} é dans une masse de MCP. il convient d'utiliser un nombre important de capteurs, cc qui engendre de nombreux inconven:ens. Tout d'abord, !a maintenance est difficile car les capteurs, noyés dans le MCP, ne peuvent pas être retirés aisément. Il convient égale:Lent voir des moyens d'acquisition importants, du fait du nombre important de capteurs. Enfin, ce nombre Important de capteurs a tin impact sur les mesures réalisée. Lu eiTet. les capteurs modifient 1-architecture interne du réservoir et donc son comportement. thermique. On peut également citer le document WO 2012.156343 qui propose de déterminer la fraction liquide.Solide pari-intermédiaire d'ondes radars. Cependant, cette technique n'est également adaptée à un simple panneau rempli de MCP, sans échateur nt Elle no convient pas à un réservoir comportant, un échangeur noyé. En effet, dans ce cas, la présence importante de métal engendre des plié:H-miettes de 10 réverbération et d'absorption des ondes de telle sorte que les données sont inexploitables. Il a également. été proposé de déterminer le volume de MCP sous forme liquide par la mesure de la !pression du ciel du réservoir. On peut ainsi citer l'artic:e "Development of sensors for measurinp 15 the enthal v of PCM storue systems", berald Steinmaurer, Miehael Krupa, Patrick Kefer. 1.nen2y Proc.:edia 48. panes 440-446, 2014. Le ciel du réservoir est défini comme le volume mort situé dans sa partie haute. Il est uénérale.ment composé d.- un gaz inerte afin d'éviter 20 d'éventuelles interactions ,:mtre le MCP et l'air qui pourraient dégrader les propriétés du MCP. Les MU' utilisésnrésentcut une forte expansion volumique lors de leur fusion (environ I Une élé'...ation de pression a donc lieu dans le ciel entre l'état complètement déchargé du stockage ,MCP entièrement solide) et l'état chargé 25 (MCP entièrement liquide). Il est ainsi possible de corréler la pression mesurée dans le ciel à la fraction dc liquide formée et donc de déterminer le taux de charge. Ln pratique. cette méthode basée sur In mesure de la pression du ciel du réservoir ne permet pas d'obtenir des mesures fiables. Premièrement, afin de ne pas surdimensionner la cuve, la taille du 30 ciel doit être minimisée. A l'inverse, pour éviter une élévation dc pression trop importante, la taille du ciel doit être assez imporeinte. Dans ces deux derniers cas. la mesure de variation de pression apparait désavantageuse soL Te ciel de la cuve est surdimensionné, ce qui augmente le prix de labrication de la cuve et ses pertes thermiques, soit on fait de la cuve un appareil sous pression, ce qui augmente le coût, les contraintes règlementaires et la dangerosité. Deuxièmement, elle nécessite une parfaite étanchéité du volume de stockage afin de pouvoir obsen, er la variation de pression. Rendre un réservoir complètement hermétique est difficile et coûteux du fait que les soudures ou les assemblages mécan:ques doivent être d'une très bonne qualité. De plus, ces !iaisons mécaniques ne resteront pas hermétiques dans le temps. Troisièmement, bi dilation «L,laz SOUS l'effet de la température doit être prise en compte, ou doit donc estimer l'évolution de la température du ciel. 10 Le ciel nazeux sente une importan1 e sI.ral i rie ati on des températures qui est due a la diffén. -tee de températures entre l'extérieur et l'intérieu du réservoir., combinée à ln raib:e conductivité thermique du gaz. Il est ainsi difficile d'estimer sa température moyenne. Finalement. quantifier l'influence de la dilatation du ,naz sur 15 l'élévation de pression paraît compliqué et nécessiterait l'ajout d'un nombre important de capteurs cle température. L'invention a pour objet de pallier ces inconvénients en proposant un. système et un procédé permettant de déterminer de thyon aisée et fehl- 1- taux de charge d un moyen de stockane enerenell.lr chaleur latente. 20 Ce système e ce procédé s'appliquent à un moyen de stockage comprenant un réservoir partiellement rempli d'un matériau à chringenient le phase (loin le cluement de phase s acecnipagne d'Iule variation v(i)lumique avec un échangeur thermique noyé dans ledit matériau ce moyen du stockage étant dans un état complètement décharné lorsque le matériau à changement de phase est sensiblement totalement dans un premier étai et dans un état complètement charge, lorsque le matériau à changement de phase est sensiblement totalement dans un deuxième état. Selon l'invention, le système comprend : - un fluide de mesure destiné à être versé dans le réservoir du moyen 30 de stc-lelçane, - des moyens de mesure de la hauteur du fluide dans e réservoir. et - des moyens pour calculer le taux de charge du moven. de stockage à un moment d,..terrniné de son fonetionnen-tei-n, en fonction de la différence entre la hauteur du fluide lorsque le réservoir est complètement déchargé et la hauteur du fluide audit moment déterminé. Dans une première variante. le matériau à changement de phase est sous forme solide dans ledit premier état et dans ledit deuxième état. Dans une deuxième variante, le matériau à changement de phase est sous forme solide dans ledit premier état ou dans ledit deuxième état et sous [orme liquide dans ledit premier état ou dans ledit deuxième étal et. le fluide de mesure est compatible et non miscible avec le matériau à changement de phase. i.e fluide comporte avantageusement une densité inférieure à celle du matériau à ebanuenent de phase sous forme liquide. Le système comporte une quant!te suffisante de. fluide de mesure de sorte que la surface libre du fluide de mesure soit plane quel que soit l'état de charge de celui-ci. Ainsi, à titre indicatif. le olume dudit fluide de mesure est, de préfère moins égal à la variation de ^iolume du matériau à changement de phase lors de sa fusion. Les moyens de mesure peuvent avantageusement consister en un télémètre laser, 1.1T1 capteur optique ou encore un flotteur instrumenté. L'invention concerne également un procédé de détermination du taux de charge d'un moyen de stockage dnemgie par chaleur latente. Selon l'invention, le procédé comprend les etapes suivantes : (a) remplir le réservoir du moyen de stockage avec un fluide de mesure, (h) réaliser une décharge complète du moyen de stockage (c) mesurer la hauteur du fluide dans le réservoir lorsque le moven de stockage est dans cet étal complètement déchargé, (d) mesurer la hauteur du fluide dans le réservoir à un moment déterminé du fonctionnement du moven de stockae (e) calculer l taux de charge audit moment déterminé en fonction de la différence entre les hauteurs du fluide mesurées aux étapes (c)ci (d). Dans une première variante. le matériau à changement de phase est sous forme solide dans ledit prciraér état et dans ledit deuxième état. Dans une deuxième variante, le matériau à changement dc phase est sous forme solide dans ledit premier état ou dans ledit deux ieme état et sous l'ourle liquide dans ledit premier état ou dans ledit deuxième état. De pr -érence, le fluide de mesure utilisé est alors compatiMe et. non miscible avec le matériau a changement de phase et sa densité est inférieure a celle du matériau à. changement dc phase sous forme liquide. 1.e munie du fluide de mesure versé dans le réservoir est avantageusement choisi de telle sorte que le fluide de mesure présente une surface plane, quel que soit l'etat de charge de moyen de stockage. Ainsi, à titre indicatif, le volume du fluide de mesure versé dans le réservoir du moyen de siockage est au moins égal à la variation de volume du matériau à changement de phase lors de sa fusion. D -rencc. e réservoir st rempli du matériau à changement de phase. en phase liquide, avant l'étape (a). L'invention sera mieux co=rise et d'autres buts_ avantages et caractéristiques de celle-ci apparaîtront plus clairement_ à la lecture de la description qui suit et qui est faite au regard des dessins annexés sur lesquels - la fu2ure 1 ct. une vue selémalique en coupe longitudinale d'un moyen dc stockage par chaleur latente équipé du système scion jw. cation, le rescrvoir étant dans un état totalemciy. déchargé. et t ligure 2 est une vue similaire à la figure 1, dans laquelle le réservoir est dans un étal partiellement charge. Les cléments conntains aux deux igues seront dési,més - les mêmes références. la ihiure 1 illustre un moyen de stoeage comportant un réservoir 1, un échangeur 2 ainsi qu'une certaine quantité d'un matériau à changement de phase 3. Il s'auit ici d'un matériau à changement de phase solide/liquide dont le passage de l'état solide à l'état liquide s'accompagne d'une augmentation volumique. 1:échangeur 2 comporte plusieurs tubes 20. dans lesque1s circule le fluide dc transfert et des plaques ou ailettes 21 réparties ie long de ces tubes 20. Dans l'exemple illustré sur la figure l'échangeur comporte plusieurs rangees dc trois tubes, ces rangées étant scus-iblement parallèles et les tubes étant alignés d'une rangée à l'autre. Le nombre de rangées et le nombre de tubes par ngée sont déftis lors du dimensionnement du moyen de stockage. D-autres dispositions des tubes peuvent être envisagées. Ainsi. les tubes peuvent être décalés d'une rangée à l'autre pour réaliser un z.:.genecluent en quinconce, Ce moyen de stockage est équipé du système de détermination de l'énergie thermique instant i-mée selon 1- in ention. li comprend un fluide de mesure 4 qui a été versé dans le réserv(ir ainsi qu'un capteur de niveau 5 qui est. ici disposé dans ta partie supérieure du réservoir 1. A la figure 1, le moyen de sto est illustré dans un étal totalement déchargé. En d'autres ternies, le iriatéiau à changement de phase est sensiblement totalement dans un état solide. De -référence. le volume du ri tide de Incsure est choisi de telle sorte qu'il recouvre complètement les ailettes 21 de l'échangeur, quel que soit l'état de charge du moyen de stockage. De cette façon, le Iluide de mesure 4 présente une surface libre 40 qui est piano. On dénomme 110. la hauteur du fluide mesure dans le réseevoir, c'est-à-dire la distance entre la surffice libre 40 du fluide de mesure et le fond lb du servoir. Cette hauteur 11' correspond à la condition initiale de fonctionnement du moyen de stockage par chaleur latente. Le fluide de mesure doit être compatible et non miscible avec le MCP. La compatibilité entre le fluide de mesure et le 11...1CP se traduit par le fait que ces deux produits ne doivent pas réagir chimiquement entre eux. Concernant la non-miscibilité. il Ihut que le titélange soit hétérogène et qu'il n'y ait pas d'émukion l'interface, est pourquoi le fluide de mesure sera, de préférence, considérablement moins dense que le MCP liquide. En cFftt. cette différence de densité évite les phénomènes de mélange pouvant. conduire à une émulsion. Le fluide de mesure restera donc en partie haute du réservoir. De pus, le fluide de mesure étant dans la cuve. il est amené à être chauffé. Il est cone nécessaire que le fluide ne se détériore pas avec la température, ni qu'il ne se vaporise. La température d'évaporation doit donc être judicieusement choisie en fonction des conditions opératoires. Par ailleurs, le fluide de mesure a pouvoir (,...rriniagasitier et céder de l'énergie. De ce fait il est intéressant de électionner un fluide avec une capacité thermique élevée, afin d'optimiser la densité énergétique du système de oele_ [nfin, il est souhahable que le fluide de mesure ne réit,t,,ise pas chimiquement avec les autres matériaux en présence (tube, ailettes), ni qu'il s'oxyde au contact de l'air. De préférence, lorsque le fluide de mesure est versé dans le réservoir I, le MCP est présent sous H-ine liquide dans le réservoir. Lorsque le fluide de mesure a -té verse, une ciccharge complète du moyen de sLocianc est réalisée. de telle sorte que le MCP est sensiblement totalement dans un étal solide. comme illustré sur la ligure 1. Il est préférable de procéder ainsi pour éviter la présence dc cavités d'air dans lu MCP sous Corme solide, lors de la mesure de lio correspondant à la condition de fonctionnement. En effet, la présence de ces cavités apporterait une erreur sur cette mesure. Cette étape de calibrage peut être réalisée périodiquement au cours de la mise en cetn. -.2 du procédé. Elle a pour objet d'initialiser le fonctionnement du système à la première mise en lianctionnement ou après la survenance d'un événement ayant pu modifier la structure du moyeu de stockage. par exemple la maintenance d'un insert ou la -érilieation des soudure internes. Le but est de disposer d'une mesure la plus précise tout au long de la vie du systènc I.e capteur 5 permet de mesurer le niveau de la surface libre 40 du 'fluide 4 et donc dans l'état déehargé du moyen de stockage. la hatiettr Ho. Ce capteur 5 peut notamment être un télémètre laser. On peut par exemple citer un capteur de distance courte portée commeretailse par la société SICK, dont la résolution est comprise en:re 2m et 90um avec une plage de mesure allant jusqu'à 1 m. On peut également se référer au télémètre laser commercialisé par la société Parallax dont la plage de mesure est comprise entre 15 cm et 122 cm. avec une précision de 3%. D'autres exemples de capteurs pourraient être utilisés, par exemple un capteur de niveau optique ou encore un flotteur lnstrumente. Au cours du fonctionnement du moyen de stockage par chaleur latente. nue varia-on du niveau de la surthce libre du fluide de mesure peut être causé- par t )is phénomènes : - la hausse ou la baisse de la température du fluide de mesure entrainant un changement de son volume, - la hausse ou la baisse de la tempérifitire du MCP liquide cuti-aillam un changement de son volume, - la fusmon ou la solidineation du :\.1C.P. Les deux premiers phénomènes reposent sur la variation avec la température de la densité de ces deux liquides. Ils peuvent être quanti liés grace à des 21-ripérature peu nombreuses. voire négligés dii lmit de la quasi isotempérature du stockace. F.ft..,.c.tivement. les stocka:2;2s latents ne réalisent qu'une surchaune de quelques dctré Ce:sius au-dessus de ia température de fusion du MCP, ce qui représente une. c\pansion faible du MCP liquide. Pour plus dc elarié et par simplification, ce:-; deux pliénomènes ne seront pas pris en compte dans les exemples de calculs, Le dernier phénomène est celui que l'on veut quantifier. fl va être ensuite montré qu'il est possible d'établir une loi fournissant l'état de charge en fonction du niveau de fluide de mesure. La .figure 2 illustre le moyen de stockage dans un état partiellement chargé. Elle montre qu'une partie du MCP sous forme sollde a été transformée en liquide. La partie du MCP sous forme solide est identillee par la référence 30 et la partie du :\ICP sous forme liquide est idem iti liée par la référence 31., Le capteur 5 permet de déterminer la hauteur de la surface libre du liquide présent dans le réservoir ou encore la distance entre km surface libre 40 du fluide de mesure 4 et le fond 10 de la cuve l un instant I déterminé du fonctionnement du moyen de stockage. Cette distance est iden:i fiée par la reference Hl. Les figures 1 et 2 montrent que, dans l'exemple illustré, un espace libre subsiste entre la surface libre 40 du fluide de me.sure et la partie supérieure du réservoir. Comme indiqué précédemment. ce volume mort est communément dénommé « ciel du réservoir ". Cependant, l'invention .n est. pas limitée à ce mode cie réalisation et le réservoir pourrait ne pas comporter de volume mort. Par ailleurs, le réservoir peut être conçu pour être hermétique. Cependant, l'invention n'est pas limitée à ce mode de réalisation et 10 le réservoir pourrait être en communication avec le milieu extérieur au moyen d'un évent prévu dans la partie haute. Ce mode de réalisation permet d'éviter une montée ci pression à l'intérieur du réservoir. L'augmentation du volume du liti5de de mesure ainsi que de celui du 15 MCP liquide sous Faret de la charge (dilatation thermique) est ibible. En revanche, ces augmentations volumiques peuvent ê te prises en compte une mesure de température et intégrées dans les expressions qui suivent, mais pour plus de clarté LL termes ne sont pas mentionnés. En revanche, le volume occupé par le MCP sous forme liquide est supérieur au volume correspondant du MCP sous forme solide, de 20 telle sorte que la hauteur 14( est supérieure à la hautetu possible de déterminer la masse du MCP sous forme liquide de la Façon suivante. Tout d'abord, le coefficient d'expansion du MCP lors de sa transition solide-liquide s'obtient par la relation (2) : Ttiqu ide (2) 25 où : pN,Lrhoid, est la densité volumique du MCP liquide (exprimée en Kg/m ) et Dmci.,'hd' est la densité vohunique du MCP solide t,exprin.iée en 30 K On peut donc exprimer le volume qipplérnenaire occupé par le volume du. MCP sous forme liquide en multipliant ce vohinic par son coefficient d'expansion : 1/(7' PMCP liquide PMCP où : st l'augmeniation vontmique qui a lieu au cours d'une charge (exprimée en m ), et est le volume occupé par le MCP liquide (exprimé en ni) Le volume supplémentaire peut aussi être exprimé par la relation (4) tti fait intervenir la mesure du niveau du fluide dans le réservoir : (4) où : Flt est la hauteur de la surtace libre du fluide au temps t du fonctionnement du moyen de stockage. le moyen de siockae étant partiellement chargé (exprimée en ni), est la hauteur de la. surface libre du fluide lorsque le moyen de stockage est dans un état ti-Aalement déenargé exprimée cii m) et est la section libre du réservoir prenant en compte la présence de l'échangeur (exprimée en 1112 En combinant les relations (3) et (4), on obtient la relation (5) : 'MCP/liquide X 1).1/ CP X Smoyenne (5) Ainsi, le volume occupé par le MCP liquide est défini par la relation (6) : Ih-p(id,:! (6) Compte tenu de la relation charge peut ' .e exprimé par la relation (7) : 1 définie précédemment, le taux de Txcharge = où est le volume occupé par le MCP liquide (exprimé en m PAICPs1,;'e est la densité volumique du MCP solide (exprimée en Kg/n est la masse to:ale de MCP contenue dans I- dispositif de stock e (exprimée en 1 Ainsi« le MCI) contenu dans le réser'oir pourrait être un MCP solide/liquide dont le I.-issage de s.'tat solide à l'état liquide s-accompaene d'une diminution volumique. C'est notamment le cas lorsque le MCP est de l'eau. le moyen du stockage étant un stockage froid. Par ailleurs, le MCP contenu dans le réservoir pourrait égeleunt être un MCP solide/solide, dont le passage «un premier état solide à un deuxième état solide s'accompagne d'une variation de volume. On peut à cet égad citer comme exemple de MCP de ce type, le Pentaer^ thritol. Les MET solide/solide pew..ern êlre fflilisés dans le cadre de l'invention car leur variation de volume lors du passage d'un état solide à l'autre est suffisamment importante. De tacon générale, la \ ariation dc^ oluine d'un MCI' solide/solide est comprise entre environ 5 et 10%. Elle est d'environ 10% pour le Pentae.rythritol. file est infrieure à celle qui est constatée pour les MCP solideliquide, comme lcs paraffines pour lesquelles la -yarhuion nnlinnique est de ri.-.ndre de 15%. Hie permet néanmoins la mise en oeuvre du procédé selon l'invention On comprend que le système selon l'invention peut trouver de nombreuses applications.. On peut notamment l'utiliser cit association avec des moyens de stockage pour centrale solaire à concentration à génération directe de vapeun pour des rése.nr: de chaleur urbains et pour des systèmes de récupération de chaleurs fatales dans c*:,; usines d'incinération des ordures ménagères. On va maintenant décrire un exemple de réalisation d'un . istème selon l'invention permettant la détermination de l'énergie thermique utile disponible ou encore le taux de charge d'un moyen de stockage latent destiné à une sous-station d'un réseau de chaleur. Les. sous-stations son les points de livraison de lu chaleur l'abonné. Elles permettent le transfert de chaleur entre le réseau dc distribution primaire et le réseau secondaire qui dessert les usagers. Sur un réseau de chaleur. iCS pics de consommation représentent typiquement 30% dc la consommation ihermique d'une journée de chauffe t^ pique. Ils sont assurés par la mise en marche de chaufferies ibrictiorulant au gaz ou au fioul lourd, qui sont polluantes c. aveu uncoût de [énergie élevé. On peut alors envisager le remplacement de ces chaufferies par une production solaire thermique locale. Cette production sera stockée dans un stockage par chaleur latente et restituée pendant les pics de consommation. Ce stockage peut aussi être charué par la récupération d'énergie:- fatales locales (data conter, usine d'incinération des ordures mena ères ) 1.e choix d'un snIckage latent est évident du fait de la faible place disponible en milieu urbain. En effet. gniecu uur compacité, ces stockages pourront être installés en toiture, en sous-sol, sur la voie publique ou encore en partie basse de la double peau d'un 'Aliment. On peut considérer qu'une sous-station typique présente les caractéristiques suivantes : - 75 logements desservis. - 750 M Wh; fournis sur rannee, - 150 jours dc chautfe à puissance importante alimentation de la sous-station en eau surchate .isqu'à 180°C, 20 bar) qui constitue le fluide circulant dans l'échangeur du moyen de stockage. Le réservoir du inoe.n de stockage par chaleur latente est défini de fileon suivante. compte tenu des technologies actuelles : - l'échangeur placé dans le réservoir n:Trésente environ 'O) du volume intérieur du réservoir,. - la masse de MCP représente environ 70% du volume intérieur du réservoir. On peut notamment choisir, comme MCP. un polyol, par exemple de l'érythritol qui présente les caractéristiques suivantes : - température de fusion : 120C. - chaleur latente de fusion-solidification : 340 kj/kg, - densité solide : 1480 k - densité iiqude: 1300 . :,;-sterne selon l'invention com .orte un Laide de mesure qui est une huile minérale raffinée commercialisée par la société Snell sous la dénomination Snell heat Iran;fert oil Sa densité à 15'C est de 865 kn/m3. Par ailleurs. cette huile est non miscible et compatible avec l'érythrital, comme le confirme le document 1.nel-intentai studa on the directfindirect contact encrgy storage container in .mobilized thermal eneri_ system (M-TES)", Api?! ied Energ 119 ) 181-189. Le volume du fluide de mesure répond à la relation (9) : (9) où : e est le volume du fluide de mesure, est le volume total del\ACP d.ans son état liquide, et est le coefficient d'cuansion du MCP lors de sa transition solide-liquide correspondant à1,.1 relation .2). Dans l'exemple défini ci-dessus, la relation (9) s'exprime 2,21a façon suivante : 1300 \ rnesure 1480F soit un volume de fluide de mesure égal à T..rn Rien entendu. l'invention n'est -)as limitée cet exemple de réalisation et d'autres couples MCP/fluide de mesure peu\ eut être utilisés. Ainsa il est possible d'utiliser de l'eau comme fluide de mesure avec des paraffines comme MCP. une huile thermique (polychlorobiphénylc) comme fluide de mesure avec un hydrate de sel comme MCP, ou encore une huile minérale raffinée avec un polyol. A titre d'exemple, l'huile themique du type polychlorob ihényle peut être l'huile thermique commercialisée sous la dénomination Therminol VLI par la société Eastman Chcmical Company. Dans 1L mesure où la plupart des MCP ont une température de fusion comprise dans l'intervalle de température 0 à 175°C, l'huile Therminol est moins dense que les MCP dans leur état liquide. De réas, les huiles sont la plupart du temps non miscibles et compatibles avec les autres fluides. Ainsi. le svsterne et le procér é. selon l'invention permettent de mesurer l'énergie thermique instantanée ou encore le taux de charge de la trutiorité des moyens de stockage par énergie latente passifs. sans modifie don notable de ces moyens de stockage. Par ailleurs, cc systeme et ce procédé permettent les déterminations instantanées par urne simple mesure de niveau et sans cormaitrc l'historique d'exploitation du moyen de stockage et sans influence des conditions extérieures. Contrairement à ce qui a été présenté dans l'art antérieur les pertes thermiques n'ont pas à être quantifiées, elles sont mesurables directement par suivi du niveau du fluide dans le réservoir. Lrinvention convient bien à des moyens de stocLule de chaleur où instrumentation doit être limitée pour des raisons de coût. De plus. la. détermination de l'énergie thermique instTrtanée ou du taux de charge du moyen de stockage par chaleur latente est j éc de marli efficace, fiable et précise. Le système et le procédé selon l'invention peuvent être utilisés quelle que oi 1 Ledit:cingle utilisée pour améliorer les transferts thermiçues, utte ce soient des ailettes, des nunrice.3, des particules ou des mousses. tiffin. l'invention permet de s'affranchir de l'utilisation d'un ciel inerte. ETeetivement, le fluide de mesure crée une barrière entre le MCP et le ciel du. réservoir. L'utilisation d'un ciel composé d'un gaz. inerte afin d'éviter d'éventuelles interactions entre le MCP et l'air qui nue traient dégrader les propriétés du MCP n'est done pas requise. De plus, le réservoir est pas nécessairement hermétique et sous pre_sion. 1.es signes de référence insérés après les caractéristiques techniques figurant dans les resendications ont pour seul but de faciliter la compréhension de ces dernières et ne sauraient en limiter la portée. REVENDICATIONS1. Système de détermination du taux de charge d'un moyen de stockai,e d'énergie par 1..t:eur latente, ledit moyen de stockage comprenant un réservoir partiellement rempli d'un matériau à changement de phase dont le changement de phase s'accompagne d'une variation volumique avec un ecdangeur thermique noyé dans ledit matériau, ce moyen de stockage étant dans un état complètemen déchargé lorsque le matériau à changemem de phase est sensiblement totalement dans un -)reinier état el dans un étal complètement charge, lorsque le matériau à changement de phase est sensi'cdement totalement dans un deuxième cractérisé en ce que le système comprend : - un fluide de mesure (4) destiné à être versé dans le réservoir (1) du moyen de stocl,:a,,e. - des movers ,.e mesure (5) de la hauteur du fluide de mesure dans le réservoir, et - des moyens pour calculer le. taux de charge du moyen de stockage à un moment déterminé de son fonctionnement. en -fileli011 de la différence entre la hauteur du inidc présent dans le réservoir lorsque le réservoir est complètement deeharué et la hauteur du fluide audit moment déterminé. 1. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le matériau à changement de phase est sous forme solide dans ledit premier état et dans ledit deuxième état. 3. S.). sterne selon la revendication 1, dans lequel le matériau à changement de phase est sous forme solide dans ledit premier état ou dans ledit deuxième état et sous forme liquide dans ledit premier état ou dans ledit deuxième état, caractérisé en ce que le fluide de mesure est compatible et non miscible avec le matériau à changement de phase. 4. Système selon la revendication 3. caractérisé en ce que le fluide de mesure comporte une densité inférieure à celle du matériau à changement de phase sous forme liquide. 5. Système selon dune ces revendications 1 à 4. caractérisé en ce que le volume dudit fluide de mesure est chu, de telle