Brevet FR3015644A1 — publié le 20150626

-1- La présente invention concerne un dispositif de chauffage réversible solaire hybride à double stockages calorifiques, afin que celui-ci maintienne une température ambiante souhaitée et ajusté été comme hiver dans un logement individuel ou collectif. Les systèmes de chauffages à stockages calorifique actuel, ne servent que de chauffage .Y d'appoint en intersaison. Car ces différents systèmes utilisent un vaste réservoir de terre ou autre matières à stockage calorifique .Ces vastes réservoirs ou cuves remplies de matières à hautes performance énergétiques sont beaucoup trop volumineuse pour atteindre des températures élevée au sein de celle-ci .De ce fait, ses cuves ou réservoirs se régénèrent en calories essentiellement pendant les périodes estivales, et s'épuise très rapidement pendant les intersaisons. La distribution calorifique actuelle pour pouvoir chauffer les logements équipés de ses dispositifs participe largement aux refroidissements de ces vastes réserves à stockages calorifiques .Pendant les périodes froides, les logements équipés de ces systèmes ne peuvent être chauffés avec ces procédés, car le rayonnement solaire hivernal est bien trop insuffisant pour renouveler le stockage calorifique. Les systèmes actuels ne peuvent pas fournir une température ajustée par un thermostat d'ambiance été is comme hiver. Les ventilations actuelles des logements ne sont pas adaptées à ce type de chauffage. En effet, lorsque l'habitat est équipé d'une simple ventilation qui aspire l'air de l'intérieur de la maison vers l'extérieur ,des grilles de ventilation sont obligatoirement installés aux points le plus haut des fenêtres .Cela entraine un flux d'air froid des fenêtres jusqu'au point de captage d'aspiration de cette ventilation .Habituellement ce sont des chauffages classiques qui chauffent l'air zz.entrant par ses grilles de ventilations placées sur le haut des fenêtres .Chose qu'il est impossible à effectuer avec un système de chauffage à stockage calorifique. Dans le cas où l'habitation est équipée d'une ventilation qui souffle de l'air extérieur dans l'habitation, ses bouches de soufflassions sont toujours installées aux plafonds, l'air est donc soufflé à la verticale et cela entraine des changements brutaux de températures d'une zone à l'autre dans l'habitation qu'il est impossible à z.e l'heure actuelle de résoudre avec un système de chauffage solaire à stockage calorifique. De plus il est très inconfortable pour les habitants du dit logement de ressentir de l'air soufflé à la verticale. Le dispositif selon l'invention permet de remédier à ces inconvénients .1Icomporte en effet selon une première caractéristique deux zones de stockages calorifiques .Elle sont nommées pour plus de compréhension zone de stockage calorifique 1 et zone de stockage calorique 2 .De cette lefaçon une zone de stockage peut se renouveler en calories pendant que l'autre zone de stockage libère son énergie calorifique pour les besoins en apport de chaleur au logement. Il est donc impossible que le système de captage calorifique en opération pour l'apport de chaleur dans l'habitation interfère avec la zone qui se régénère .Une deuxième caractéristique est que chacune de ces deux zones de stockages calorifiques ne sont pas deux vastes réservoirs ,mais plusieurs caissons 3s d'une envergure n'excédant pas 110 centimètres de hauteur sur 170cm de diamètre .De cette façon ,ces caissons étant de petits calibres, peuvent être aisément renouveler rapidement ,même avec un apport calorifique solaire hivernal en stockages calorifiques. Un bipasse automatique programmable est installée sur le circuit fermé qui permet d' allée alimenter en calorie de façon à renouveler les zones de stockages 1 est 2.Cette bipasse automatique 4t, programmable est installé en aval de la production calorifique qui permet de renouveler les zones de stockages en calories .La fonction de cette bipasse automatique programmable est de faire circuler le liquide caloporteur dans une zone de stockage calorifique ou dans l'autre zone de stockage calorifique, de manière à ce que chacune des deux zones ne soit jamais alimenter en même -2- temps par le liquide caloporteur qui circulent via des circuits fermés en inox. 45 Chaque caisson à stockage calorifique qui compose chacune des deux zones sont conçu d'une manière bien spécifique, et usiné avant d'être acheminé sur le futur bâtiment à équiper .Leur envergure ne doivent pas dépasser 110cm de hauteur sur 170cm de diamètre .Une première caractéristique est un cylindre en carton rigide d'un diamètre ne dépassant pas 80 cm sur une hauteur de 80cm.Ce cylindre en carton rigide à une forme cylindrique qui sert d'ossature afin de pouvoir assembler les différents élément du futur caisson à stockage calorifique. Ce cylindre en carton rigide se trouve donc physiquement au centre du futur caisson de stockage calorifique. Des tiges de fer haute résistance d'un diamètre ne dépassant pas les 1,5cm sont placées de façon à perforer le cylindre en carton rigide de part et d'autre de celui-ci .Chaque tige d'acier haute résistance doit perforer le cylindre en carton rigide de manière à ce que celle-ci on leurs extrémités es de part et d'autre du cylindre en carton rigide ne dépassant pas les 30cm linéaires à l'extérieur de ce dit cylindre en carton rigide .Ces tiges en acier sont installées de manière à obtenir un résultat en colimaçon tout autour et sur la partie externe du cylindre en carton rigide. on obtient donc plusieurs tiges rigides positionnées en colimaçon sur l' ossature que représente le cylindre en carton rigide .La fonction de ses tiges en acier rigides est de servir de support au futur élément à installer dans le 60caisson à stockage calorifique .De plus elle serviront elle-même à chauffer le futur caisson à stockage calorifique car l'acier est un excellent conducteur calorifique par inertie. Ces tiges en acier une fois assemblées sur le cylindre en carton rigide servent d'ossature, au circuit en inox qui contiendra le futur liquide caloporteur pour la chauffe du futur caisson à stockage calorifique rarrivée de ce circuit de chauffe en inox ce fait en premier à l'intérieur du cylindre en 65 caisson rigide par le point le plus bas de celui-ci. Les tiges en acier qui ont perforé le cylindre en carton rigide de part et d'autre de celui-ci se trouvent obligatoirement à l'intérieur de ce dit cylindre. Le circuit en inox est installé en spiral autour des tiges d'acier se trouvant à l'intérieur du cylindre en carton rigide .Ce circuit en inox installé en spirale autour des tiges rigides en acier continue son acheminement de tige en tige en étant toujours en spirale autour d'elle de façon à ce que ce dit 70 circuit est une forme en colimaçon à l'intérieur du cylindre en carton rigide .Une fois le circuit installé à l'intérieur du cylindre en carton rigide ,le circuit en inox poursuit son acheminement à extérieur du cylindre en carton rigide .Cette sortie de ce circuit en inox ce fait par le point le plus bas du cylindre de carton rigide. Les extrémités de ces tiges en acier rigides se trouvant à l'extérieur du cylindre en carton 1S. rigide servent de support à la future installation extérieure du cylindre en carton du circuit de chauffe en inox .Une fois le circuit de chauffe en inox se trouvant à l'extérieur du cylindre en carton rigide, ce même circuit est placé en spirale autour des différentes tiges externes au cylindre de carton rigide en passant de tige en tige de manière à obtenir un circuit en colimaçon externe autour du cylindre en carton rigide. Sc Ces tiges en acier renforcé servent aussi de support au futur circuit de captages calorifique du futur caisson à stockages calorifiques. Selon le nombre de logement à fournir en calories, plusieurs circuits de captage calorifique peuvent être installé à l'intérieur d'un même caisson à stockage calorifique. Celui-ci est adapter pour. Un circuit à captage calorifique desserre un logement. Le circuit capteurs de calories est isoler par des gaines jusqu'à leur arrivée dans le futur 35 caisson à stockage calorifique. Les entrées des circuits capteurs calorifiques se trouvent au plus haut -3- du futur caisson à stockage calorifique. Ils sont soutenu par des fixations qui permettent leur martien à une distance de 5cm sous les tiges d'acier rigides .Ces fixations sont fixées sur les tiges d'acier rigides de manière à laisser suspendre les circuits capteurs de calories a 5cm sous ces tiges en acier rigides .on utilise les mêmes tiges rigides en acier qui permettent de soutenir le circuit de chauffe en Sc inox .Les 4 circuits capteurs de calories sont installés de manière à être parallèles. Les tiges étant fixées en colimaçon sur ossature de carton rigide ,les circuits capteurs calorifiques mis en parallèle l'un a l'autre sont fixés à 5 cm sous ces tiges ,se trouve donc en serpentin autour du cylindre en carton rigide .Une fois que les circuits capteurs calorifiques son installés en serpentin autour du cylindre en carton rigide ,les circuits capteurs calorifiques pénètrent par le point le plus bas a %% l'intérieur du dit cylindre en carton rigide pour aller en son centre physique de manière à ce que ces circuits capteur calorifiques remontent au point le plus haut à l'intérieur de ce cylindre en carton rigide .Des fixations installées sur les tiges aciers rigides à l'intérieur du cylindre en carton rigide ,permettent de fixer à 5 cm de chaque tige sous les circuits capteurs calorifiques installés en parallèle l'un de l'autre ,de manière à être en spirale à l'intérieur du cylindre en carton rigide .La sortie de ces A''circuits capteurs calorifique se font par le bas du dispositif. De cette manière, lorsque que le liquide caloporteur chauffant le dispositif qui transite via le circuit en inox et qui est destiné à renouveler le stockage calorifique du caisson ; ce dernier au plus chaud dès son arrivée dans le dispositif, commencera à chauffer l'intérieur du cylindre en carton rigide .Celui-ci ayant transmis de l'énergie calorifique à l'intérieur du cylindre en carton rigide, est Acsnaturellement moins chaud à la sortie de se cylindre. Le reste de cette énergie calorifique circule alors à l'extérieur en serpentin autour du cylindre en carton rigide avant que ce circuit sorte du dispositif pour revenir vers la source de production de chaleur. Tous les espaces vides entre ces différant circuits sont colmatés par de la terre initialement criblée .C'est cette terre qui fait office de stockage calorifique .Cette terre ne peut être installée que Alclorsque les caissons sont intégralement finis et livrés et raccordés aux futurs réseaux du bâtiment concerné. Les circuits à captages calorifiques entrant et commencent leur cheminements par l'extérieur du cylindre en carton rigide de manière à être préchauffer par le circuit en inox contenant le liquide caloporteur qui a transféré l'essentiel de son énergie calorifique à l'intérieur du cylindre en carton -415rigide .les circuits capteurs calorifiques continuent leurs acheminements a l'intérieur du cylindre en carton rigide afin d'avoir le réchauffage final. Des plaques de polystyrènes sont assemblées sur le dessous ,dessus et sur le côté du dispositif de manière a obtenir un sarcophage thermique autour de celui-ci .Ces plaques de polystyrène doivent avoir au minimum 4cm d'épaisseur .Ces plaques sont tenues via les extrémités -12des tiges en acier rigides qui pénètrent a l'intérieur des plaques dites .La plaque qui se trouve sur le haut du dispositif , tel un couvercle ne peut être installé que le jour où les caissons sont sur leur lieu de destination final ,car il faut remplir de terre criblée tout l'intérieur du dispositif avant de fermer le caisson à stockage calorifique avec cette dite plaque de polystyrène. Au moment du remplissage de terre, il faut impérativement laisser au plus haut du dispositif une zone de 5cm de vide d'air .La uSdernière plaque est au préalable équipée de deux orifices d'évacuations .De cette façon, il y aura une circulation d'air dans cet espace de 5cm de vide de manière à ce que la pression reste la même à l'intérieur du dispositif et à l'extérieur de celui-ci. -4- Le caisson à stockage calorifique est enveloppé d'un film plastique de manière à ce qu'il y a aucune pénétration d'eau venant de l'extérieur du dispositif. .-13c Les caissons une fois usinée et acheminés sur site ont un raccordement spécifique à respecter. Comme il a été expliqué au préalable, il y a deux zones de stockage calorifique. La zone1 et la zone 2.Quatre caissons à stockage calorifiques représentent une zone de stockage .11 y a donc huit caissons à stockage calorifiques pour les deux zones .Chaque caisson calorifique on leur propre raccordement de circuit en inox ayant du liquide caloporteur qui leur sont individuel jusqu'à la zone de production 435 calorifique, ils ne sont en aucun cas raccordé en réseaux entre eux. Les circuits à captages calorifiques, au contraire sont raccorder entre chaque caisson à stockage calorifique d'une même zone .Les circuits de captage sont donc installées en réseaux entre les différents caissons à stockages calorique d'une même zone. La zone 1 et la zone 2, ont donc 4 caissons à stockages calorifiques pour chacun d'eux .Ces -iwcaissons sont installés dans le sous bassement du bâtiment concerné et de maniera être sous le niveau du terrain naturel .De cette façon les caissons se trouvent enterrés sous le bâtiment .Dans le cas où un édifice n'ait pas en cours de construction mais déjà existant, les deux zones de stockages peuvent être installées directement dans le sous-sol du terrain environnant. Afin de créer du froid pour les saisons chaudes, un circuit fermé a capteur calorifique et 4k5installé dans le soubassement du bâtiment dit, de manière à récupérer la fraicheur naturelle du sol, se trouvant sous l'habitation .Plusieurs circuit à capteurs calorifiques peuvent être installés s'il y a plusieurs logements à traiter .Ces circuits capteurs calorifiques ne sont en aucun cas au contact avec les caissons à stockages calorifiques. La production calorifique de ces zones de stockages est assurée par l'intermédiaire d'un -15cchauffe-eau solaire à complément électrique, avec des réglages bien spécifiques de manière à obtenir le meilleur rendement de consommation énergétique, production calorifique. La fonction de ce chauffe-eau, est de se charger en chaleur tout au long de la journée via l'énergie calorifique solaire, afin de pouvoir en fin de journée, décharger ses calorie obtenues dans la zone de stockage à renouveler .Pour les journées non ensoleillées ,un programmateur permet de donner l'ordre au 4s5mode électrique de chauffe de se mettre en fonction .11 s'agit tout simplement d'un programmateur qui alimente ou non en électricité le chauffe-eau. Si cette eau a été chauffé pendant la journée par l'énergie calorifique solaire ,le chauffe-eau même alimenté en électricité ne se déclenchera pas car la température a déjà été atteinte .Lorsque que le programmateur coupe l'alimentation électrique du chauffe-eau, un autre programmateur donne l'ordre à une pompe de circulation de manière à faire *circuler le liquide du chauffe-eau via le réseau en inox afin de régénérer en calories les caissons à stockage calorifiques sur l'une ou l'autre zone de stockages sélectionnés par l'intermédiaire d'un bipasse automatique programmable .Le chauffe-eau étant relier directement au zone de stockage en réseau fermé, les caissons étant de petits calibre ,l'arrivée d'eau provenant des zones de stockages dans le chauffe-eau est à des températures déjà élevées .Que l'on soit en mode solaire ou électrique *Sil y a une très faible consommation énergétique. Le bipasse automatique est programmé de manière à faire circuler le liquide caloporteur d'une zone à renouveler à l'autre. Il est installé à l'intersection des deux circuits que le bipasse engendre ou des vannes quatre voies sont installées sur chacun de ces dits circuit. -5- De cette façon, chacun des 4 caissons à stockages calorifiques qui forment une zone de stockage a Amon propre circuit en inox recordé à la vanne quatre voies. Les retours du circuit en inox permettant la chauffe de chaque caisson se fait aussi par l'intermédiaire de vanne quatre voies .Les vannes quatre voies de la zone let 2 se raccordent de façon à former une seule arrivée du circuit dans le chauffe-eau .Des clapets anti retour sont installés en aval de chaque vanne quatre voies de manière que lorsque le retour de liquide caloporteur d'une zone à chauffer arrive à l'intersection des deux ihcircuits, le liquide ne puisse pas aller dans le circuit de l'autre zone. Les circuits capteurs calorifiques sont branchés en réseaux entre les 4 caissons de stockages calorifiques forment une zone. De cette façon, le liquide capteur calorifiques qui circule dans ce réseaux circule dans le premier caisson, le deuxième, le troisième puis le quatrième .Le circuit continu son acheminement jusqu'à la pompe de circulation qui lui permet de circuler .En aval -43cde cette pompe sur le circuit de départ dans le sens de circulation à destination des zones de stockages, il y est installé un bypass automatique programmable. Il a une programmation inversé que le bypass du circuit de chauffe en inox .Ce qui veut dire qu'ils bipasse d'une zone à l'autre .De cette façon, lorsque la zone 1 est en plein renouvellement de stockages calorifiques, le circuit capteur calorifique soustrait les calories de la zone 2, il ne peut pas avoir d'interférence et de conflits de estempératures entre la recharge calorifiques d'une zone et le refroidissement d'une autre. La distribution se fait via la ventilation de l'habitation. Il faut impérativement avoir une ventilation qui aspire l'air de l'intérieur du logement afin de l'expulser hors de celui-ci, et avoir une ventilation qui aspire l'air extérieur afin de le souffler à l'intérieur du logement .De cette façon les grilles de ventilations en hauts des fenêtres non plus lieux d'être .Le réseau de gaines de l'air aspiré -isccle l'extérieur au logement vers l'intérieur de celui-ci transite dans le vide sanitaire et se voit lui-même diviser en quatre réseaux dans le vide sanitaire de manière à ralentir le débit d'air .De cette façon l'air aspiré de l'extérieur qui transite par quatre réseaux de gaines dans le vide sanitaire, se retrouve préchauffée via la température ambiante qu'il y règne par l'intermédiaire des deux zones de stockages enterrée sous le vide sanitaire .Ce réseau de quatre gaines se raccorde pour reformer une -r5seule gaine et continu son acheminement par un orifice fait à cet usage entre le vide sanitaire de l'habitation et son intérieur .L'air aspiré de l'extérieur pour alimenter ie logement en air sain n'est jamais en contact avec l'air se trouvant dans le vide sanitaire .La gaine de ventilation se trouvant dans le logement, celle-ci peut être raccordée au caisson de ventilation destiné à souffler l'air dans la maison. En aval du caisson de ventilation qui aspire l'air extérieur du logement pour souffler l'air à 2c(- l'intérieur de celui-ci, est installé sur le réseau une batterie module échangeur calorifique liquide/air .11 faut impérativement que ce module échangeur calorique liquide/air soit installé sur le réseau soufflant dans l'habitation en aval du caisson de ventilation. Si cet échangeur est installée on amont du caisson de ventilation, cela peut entrainer une condensation dans le caisson de ventilation et peut donc générer une panne de celle-ci .Le module échangeur liquide/air est raccordé au circuit capteur 2csde calorie des zones de stockages .La fonction de ce module échangeur de chaleur liquide/air est de transmettre les calories issues du circuit de captage de calories des zones de stockages, à l'air du réseau de ventilation entrant dans le logement. Une pompe de circulation permet le déplacement du liquide de captage de calories des zones de stockages jusqu'au module échangeur de chaleur liquide/air .Cette pompe de circulation reçoit son zkordre de mise en service par un thermostat d'ambiance se trouvant à l'intérieur du logement. -6- Des vases d'expansions sont installés et raccordés au circuit de liquide de captage calorifiques des zones de stockages .Leur rôle est d'absorbé la dilatation du liquide de captages calorifique. Ces vases d'expansions sont installés à l'extrémité des deux vannes quatre voies qui composent le circuit de captages calorifiques des zones de stockages. 21.S Le déplacement d'air dans l'habitation est bien spécifique à cette installation .Les bouches de soufflassions doivent être installées aux points le plus haut des murs .De manière à ce que l'air soit pulsée à l'horizontal du plafond de l'habitation. Les bouches de soufflassions doivent avoir au minimum un diamètre de 125mn. Les bouches d'aspiration d'air du logement destinées à être rejeter à l'extérieur de ce dit 2ie logement doivent être installées sur la partie basse du mur se trouvant sous les fenêtres ,au plus proche du sol .De cette manière l'air chauffé et pulsé par des bouches de soufflassions qui sont positionné au plus haut des murs, souffle l' air chauffé à l'horizontal des plafonds, et cette masse d'air se voit obligatoirement circulé progressivement du haut vers le bas .L'air frais occasionné par les fenêtres se voit aussi directement aspirer via les bouches d'aspirations installées à la verticale de uscelles-ci .La pièce en question ne subit pas le rayonnement froid de ces fenêtres en question. L'air du réseau de ventilation qui aspire l'air du logement vers l'extérieur de celui-ci ,est soufflé dans le vide sanitaire de l'édifice .En effet ,les zones de stockages calorifique entant installées et enterre sous le vide sanitaire de ce bâtiment ,cela entraine une condensation dans le vide sanitaire de celui-ci .C'est pour cela que l'air aspiré de l'intérieur du logement doit être souffler à l'intérieur du 23e vide sanitaire afin de ventiler celui-ci .Les vide sanitaire ayant des orifices naturels entre l'intérieur et l'extérieur de ces dits vides sanitaires ,cet soufflassions engendre une légère sur pression à l'intérieur de ce dit vide sanitaire qui sera évacuer par les orifices naturel de celui-ci vers l'extérieur. Pendant la saison chaude, afin de refroidir le logement. Un circuit fermé contenant du liquide capteur calorifique, est installé dans le sous-sol de ce vide sanitaire. Ces circuits fermés sont 2ssraccordés au circuit de captages calorifiques des zones de stockages calorifiques en aval de ces dits zones. Ces raccordement se font via des bipasse installés en amont de la pompe de circulation qui alimente le module échangeur thermique liquide/air .Afin de pouvoir mettre en utilisation se circuit pour refroidir le logement ,il suffit de by passer sur ce circuit a captage froid. La pompe réservant son ordre de mise en fonctionnement via un thermostat d'ambiance à l'intérieur de l'habitation, on aie peut donc ajuster sa température l'été dans l'habitation .Cette pompe fait circulé ce liquide qui s'est refroidit via le circuit fermé se trouvant dans le vide sanitaire dans la batterie module d'échange liquide/air .Les circuits qui captent le froid naturel de la terre ne sont jamais en contact avec les deux zones de stockages calorifiques. Ces circuits froids sont installés autour de ces zones de stockages calorifiques. -7- zi,s Les dessins annexés illustrent l'invention : La figure 1 représente un schéma de la production calorifique ainsi que du fonctionnement des différents circuits servant à alimenter les zones de stockages. La figure 2 représente en coupe vue du dessus le soubassement du bâtiment, de manière à faire apparaitre le positionnement des caissons à stockages calorifique, qui représentent deux zones de 2)0 stockages. La figure 3 représente en coupe vue de dessus le dispositif de chauffe d'un caisson à stockage calorifique. La figure 4 représente en coupe vue de dessus le dispositif de circuit à captage calorifique d'un caisson à stockage calorifique. 25Ç La figure 5 représente en coupe vue de côté un caisson à stockage calorifique. La figure 6 représente un schéma illustrant la distribution calorifique des zones de stockage au réseau de ventilation de l'habitation. La figure 7 représente en coupe une portion d'une habitation afin illustré la soufflassions d'air dans le logement ainsi que l'aspiration d'air sortant de ce dit logement, équipé de ce dispositif de chauffage. zee La figure 8 représente en coupe de côté d'un bâtiment de manière à illustrer le dispositif dans celui-ci. La Figure 9 représente en coupe vue de dessus le soubassement d'un bâtiment de manière à illustrer les circuits de captages caloriques froid de la terre du vide sanitaire positionné autour des zones de stockages. 265 Figure 1 : Une pompe de circulation(44) permet la chauffe pendant la journée de l'eau contenue dans le chauffe-eau(45)via les calories solaires. Ce réseau est connecté aux capteurs solaires classiques de chauffe-eau solaire .Un programmateur(46) permet en fin de journée de mettre en alimentation électrique le dispositif de chauffe électrique du chauffe-eau(4S)de manière à ce que s'i) n'y a pas eu de chauffe calorifique solaire du contenu de ce lui si par manque d'ensoleillement, le 21e chauffe-eau(45) chauffe son contenue électriquement. Si son contenu à atteint au préalable la température souhaitée chauffer par l'énergie calorifique solaire ,même alimenté par le programmateur, le chauffe-eau(45) ne se métra pas en chauffe car la température régler sera alors déjà atteinte .Ce chauffe-eau(45) étant raccorder en circuit fermé aux deux zones de stockages calorifiques a déjà son contenu à une température élevée .De cette façon le chauffe-eau(45) a 2esbesoin d'une très faible consommation énergétique .Un circuit de départ (51) permet la distribution aux futurs zones de stockages .0n retrouve sur ce circuit le circulateur(48) qui va permettre de mettre le fluide caloporteur, l'eau chaude, en mouvement dans le réseau .Ce circulateur(48) reçoit son ordre de mise en fonctionnement via un programmateur(47).Ce programmateur(47) est réglé de manière à donner son ordre de fonctionnement au circulateur(48) du circuit(7)(8)(51) qui alimente 2sc les zones de stockages calorifiques de manière à ce que le programmateur(46) ait couper son alimentation électrique au chauffe-eau(45), afin que lorsque du liquide déchargé de ces calorie pénètre dans le chauffe-eau, ce dernier ne se -8- mettra pas en fonction de chauffe .Le programmateur(47) est programmé d'une durée de façon à ce que le circulateur(48) permette le passage de la totalité du contenu en eau chauffée du chauffe eaux. zilLe contenu arrivant dans le chauffe-eau(45) via le circuit retour, est déjà pré chauffé car venant des zones de stockages .11 sera alors complété en calories manquantes la journée suivante par le processus détaillé au préalable .Le fluide caloporteur poursuit son trajet jusqu'à atteindre un bipasse automatique programmable(49).La fonction de cet bipasse est de faire circuler le liquide en direction de la vanne quatre voies(52) qui alimente en liquide caloporteur le circuit de la zone de stockage 1, zexou la vanne quatre voie (53) qui alimente en liquide caloporteur le circuit de la zone de stockage 2.Ce bipasse automatique programmable(49) est programmé de façon à faire circuler le fluide d'un circuit à l'autre en un temps déterminé .Les deux vannes quatre voies(54)(55) de retour du circuit de chauffe des zones de stockages se raccordent de façon à former un seul circuit(50) pour y être raccorder au chauffe-eau(45).Des clapets antiretour de fluide(56) sont installés de manière à ce que 295 le liquide provenant d'une vanne quatre voies ne puisse pas pénétrer dans la seconde vanne quatre voies .Ce dispositif permet de pouvoir faire circuler le fluide caloporteur soit dans la zone de stockage 1 (52),soit dans la zone de stockage 2(53).Pour aller alimenter une zone de stockage ,les vannes quatre voies sont obligatoires. En effet, chaque zone de stockages est composée de quatre caissons à stockages calorifiques de faible envergure. Chaque caisson à son propre circuit caloporteur 3e:indépendant dont le départ de ces dits circuits sont les vannes quatre voies. La figure2 :On distingue sur ce dessin une coupe vue de dessus d'un soubassement d'une habitation .Les murs(57) de ce soubassement sont représentés .0n aperçoit les huit caissons à stockages calorifiques(26).Ces caissons à stockages calorifiques(26) ont une envergure n'excédant pas 110 cm de hauteur sur 170 cm de diamètre .En ayant une envergure modeste, leur volume est ksétablit afin de pourvoir avoir une recharge calorifique rapide, en haute température et avec l'apport de calories solaire hivernales .Ces huit caissons forment deux zones de quatre caissons chacune .La zone 1(58) et la zone 2(59).Chaque caisson à son circuit caloporteur de chauffe indépendant(27).Les caissons forment une zone(58) dite de stockage non pas leur circuit de chauffe(27) raccordé entre eux. 31c Il est représenté en (7) les circuits de captages colporteurs liquide ,avec l'arrivée de ces dit circuit(8) à l'extrémité d'une zone de stockage .Ces circuits de captages calorifiques liquide(7) pénètrent à l'intérieur des caissons(26) formant une zone de stockage(58).Les caissons(26) d'une même zone de stockage(58) sont raccordés les uns aux autre via les circuits de captages calorifiques liquide(7).La fonction de ces circuits de captages calorifiques liquide(7), est de chauffer le fluide 315 caloporteur de ces dit circuits dans chaque passage dans un caisson d'une même zone de stockage. En (9) et (10) on peut observer le retour de ces circuits de captages calorifiques chauffées par la zone de stockage concernée. La figure3 : Cette figure en coupe vue de dessus représente le réseau de circuit caloporteur servant à chauffer un caisson à stockage calorifique. On peut y percevoir le filme protecteur(37) en %te matière plastique qui enveloppe le caisson dans son intégrité, de manière à le rendre étanche à tous liquides venant de l'extérieur de celui-ci .Des plaques de polystyrène(36) d'une épaisseur d'un minimum de 4cm sont installées de manière à envelopper entièrement le dispositif de façon à ce que celui-ci soit isolé thermiquement afin de conserver son énergie calorifique en son sein .Ces plaques en polystyrène(36) sont fixées via des tiges en aciers rigides (32), ou leurs extrémités se 34voient pénétrer au sein de ces dites plaques de polystyrène (36). On aperçoit l'arrivée du circuit en matière inox permettant là circulation du liquide de chauffe du dispositif(29)(27) entrant dans celui-ci -9- par un orifice destiné à cet usage .Ce circuit de chauffe (27) est installé de manière à aller directement au centre du dispositif, par un orifice(42) qui lui permet de pénétrer à l'intérieur du cylindre en carton rigide(33) qui a pour fonction de servir d'ossature de support au différents Dcéléments du dispositif ,Ce réseau de circuit en inox de chauffe(27) du dispositif, est installé de manière a être en spirale autour de chacune des tiges d'acier rigide(32).Ce circuit en inox de chauffe du dispositif(27) a un réseaux de manière a être fixer en spirale autour de chacune des tiges en acier(32) se trouvant à l'intérieur du cylindre en carton rigide(33).Le réseau de ce circuit en inox(27) va desservir l'extérieur du cylindre en carton rigide(33) via un orifice(43).Le réseau de ce circuit en 3einox(27) est installé de manière à être en spirale autour de chacune des tiges en aciers rigide(32) à l'extérieur du cylindre en carton rigide(33). Le réseau de ce dit circuit quitte le dispositif par un orifice destiné à cet usage(30).Le circuit en inox ayant le liquide caloporteur(27) permettant la chauffe de ce dispositif, est installé à ce que ce réseau permette de transférer en première étape son énergie calorifique à la terre criblée(38) qui est -34,c installées a l'intérieur du cylindre en carton rigide(33) ;puis en seconde étape à ta terre criblée(38) installée à l'extérieur de de ce carton rigide(33).Le circuit de chauffe(27) ayant transmis principalement son énergie calorifique à l'intérieur du cylindre en carton rigide(33) ;l'intérieur de celui-ci à une température plus élevée ,qu'à l'extérieur de ce dit cylindre. La figure 4 : Le dessin annexé à cette figure représente une vue de coupe du dessus du caisson a 31isstockage calorifique, de manière a apercevoir le dispositif du réseau du circuit de captage(7)(8) de calories de celui-ci .On peut apercevoir le film plastique (37) qui enveloppe la totalité du caisson de manière à l'étanchéifier de tout liquide provenant de l'extérieur de celui-ci .Une enveloppe en polystyrène(36) enveloppe la totalité du caisson a stockage calorifique de manière à ce que celui-ci soit isolé thermiquement .Une poche de vide d'air(35) de 5cm de hauteur se trouve sur le point le 3sG plus haut du caisson, installée entre la terre criblée(38) et la plaque de polystyrène(36) du haut du dispositif, de manière à ce que toute vapeur évacuant de la terre criblée (38) se trouve confinée dans cet espace. La plaque de polystyrène(36) est installée sur le haut du caisson à stockages calorifiques, de façon à former un couvercle pour celui-ci .Deux orifices sur cette dite plaque(36) sont installés de manière à faire ventiler naturellement ce vide d'air(35) et à avoir donc la même pression à l'intérieur 3s5du caisson qu'à l'extérieur de celui-ci. On distingue(7) (8) le réseau de circuit contenant du liquide servant à capter l'énergie calorifiques du caisson dit .Ce réseau de captage(7) (8) pénètre dans le caisson par des orifices(31) fait à cet usage. Le réseau de ce captages calorifiques(7)(8) est installé de façon à être à l'extérieur du cylindre en carton rigide(33) et à l'intérieur de ce même cylindre en carton rigide(33).Ce réseau de circuit de 34ccaptages(7)(8) et soutenu via des fixations installées sur les différentes tiges en aciers rigides(32).Ces fixations sont ajustées de manière à avoir une distance ne dépassant pas 5cm entre les tiges rigides en aciers(32) et le réseaux de circuit de captages calorifiques .Ce sont les mêmes tiges en acier rigide(32) qui servent d' ossature au réseau de circuit de chauffe du caisson à stockages calorifiques. On peut apercevoir (42) la sortie du réseau du circuit à captages calorifiques liquide(42) de manière à Asce que ce dit réseau puisse être raccorder à un autre caisson à stockages calorifiques qui compose une même zone de stockage .Le sens de circulation du liquide de ce réseaux de circuits à captages calorifique(7)(8) circule en première étape dans le réseau(7)(8) se trouvant à l'extérieur du cylindre en carton rigide(33), et en deuxième étape à l'intérieur de ce dit cylindre en carton rigide(33).En effet ,l'extérieur de ce cylindre(33) ayant une température moins élevée que l'intérieur de celui-ci ;le 310 liquide se trouvant dans le réseau de circuit capteurs calorifiques(7)(8) se préchauffe via la température se trouvant à l'extérieur de ce dit cylindre(33)de façon par la suite à avoir sa chauffe -10- principale à l'intérieur de ce dit cylindre(33) ;afin d'éviter le refroidissement de l'intérieur de celui-ci via le réseau de captages calorifiques(7)(8).On distingue l'arrivée du circuit de chauffe du caisson a stockages calorifiques(29) et la sortie du circuit de chauffe de celui-ci(30). 3ISLa figure 5, représente en coupe vue de côté un caisson à stockages calorifiques. L'envergure de ce dit caisson n'excède pas 110 cm de hauteur sur 170 cm de largeur .0n distingue en son centre le cylindre de carton rigide(33) qui a pour fonction de support des tiges en aciers rigides(32), qui sont installées de façon à perforer ce dit cylindre(33) de part et d'autre de celui-ci .Les extrémités de ces tiges en aciers rigides(32) se trouvant à l'extérieur de ce cylindre(33), ont une longueur linéaire de «hc 30cm.Le réseau de circuit de chauffe du caisson(27) pénètre dans le caisson par un orifice destiné à cet usage(29).Ce réseau pénètre directement à l'intérieur du cylindre en carton rigide(33), afin d'aller transférer les calories à l'intérieur de celui-ci en première étape de ce dit cylindre(33).On distingue les tiges en aciers rigides(32) permettant de pouvoir installer le réseau de circuit de chauffe en inox(27), de manière à l'installer en spiral autour de chacune des tiges en aciers(32) rigides .La 3e5 fonction de ce réseau de chauffe en circuit inox ayant du liquide(27),est de transférer ces calories à la terre criblée(38) installée à l'intérieur du caisson à stockages calorifiques. On aperçoit également le réseau de circuit de captages calorifiques(7) (8) contenant du liquide qui a pour fonction de capter les calories de la terre criblée(38) que celle-ci à permise de stocker. Ce circuit de captages calorifiques est soutenu par l'intermédiaire de fixation(39) entre les tiges d'aciers 35crigides(32) et le dit circuit(7) (8).La distance de ce réseau de captages calorifiques(7) (8) et les tiges d'aciers rigides(32) ne doivent pas excéder 5cm de distance. On aperçoit les plaques de polystyrène(36) qui enveloppent le caisson à stockage calorifique, afin de lui permettre une isolation thermique .Ces plaques de polystyrènes(36) sont maintenues par l'intermédiaire des extrémités des tiges en aciers rigides(32) qui pénètre à l'intérieur de ces dites 3ss plaques(36).0n aperçoit un vide d'air(35) d'une hauteur de 5cm placé en haut du dispositif. La plaque de polystyrène(36) servant de couvercle au caisson de stockage calorifique, a plusieurs orifices(34) entre ce vide d'air(35) et l'extérieur du caisson à stockages calorifiques, de façon à avoir la même pression d'air à l'intérieur et à l'extérieur du caisson .Un film plastique enveloppe(37) la totalité du caisson de manière a étanchéifier des infiltrations de liquides venant de l'extérieur de ce dit caisson. lice La figure 6 représente un schéma de la distribution des calories captées dans les zones de stockages, au système de distribution du logement .1Iy a deux ventilations ,une première(19) a pour fonction d'aspirer l'air extérieur afin de souffler cet air dans le logement .La deuxième ventilation(18) a pour fonction d'aspirer l'air du logement afin de l'expulser hors de celui-ci .Le réseau d'air aspiré de l'extérieur de l'habitation ,transite(2) à l'intérieur du vide sanitaire du dit logement .En effet ,les deux 4tS zones de stockages étant dans le soubassement de l'édifice ,celle-ci réchauffent l'air ambiant de ce vide sanitaire .Le réseau d'air aspiré de l'extérieur pour souffler à l'intérieur du logement se voit ainsi préchauffer par inertie à travers la matière des gaines de ce dit réseau, via l'air ambiant régnant dans le dit vide sanitaire .Ce réseau se voit lui-même diviser en quatre réseaux ,de manière a ralentir le débit d'air circulant dans celui-ci de manière à obtenir un meilleur résultat .Ces quatre réseaux de 44c gaines se regroupent de façon à obtenir un seul et même circuit pour le raccordement au caisson de ventilation(19).L'air aspiré de se logement par la ventilation(18) prévue à cet usage se voit souffler(1) a l'intérieur du vide sanitaire .En effet, les deux zones de stockages étant positionnées dans le soubassement de l'édifice ,cela entraine une condensation à l'intérieur du vide sanitaire .Le vide sanitaire étant alors en légère sur pression, l'air chargé en humidité est évacué par les orifices naturels entre l'intérieur et extérieur de ce dit vide sanitaire. -11- Les calories captée via le réseau de captages calorifiques(7)(8) des zones de stockages ,sont transférées a une batterie module échangeur de calories liquide/air(17) qui est installée sur le réseau entrant d'air dans le logement(4).Cette batterie module échangeur de calorie liquide/air(17) est installée sur le réseau de ventilation en aval du caisson de ventilation(19).En effet ,celle-ci peut lao entrainer une condensation lors de son fonctionnement de transfère de calories ,et cela peut endommager la motorisation de la ventilation(19), si ce dit module échangeur de calories(17) est installée en amont du caisson de ventilation(19).Cette batterie module échangeur de calorie liquide/air(17), est raccordée via le circuit du réseau capteurs de calories a un circulateur(16).La fonction de ce circulateur(16), est de mettre en mouvement le liquide capteurs de calories sur le le réseau fermé de captages de calories(7)(8) qui transite dans l'une ou l'autre des deux zones de stockages, jusqu'à la batterie module échangeur liquide air(17).Ce circulateur(16) reçoit son ordre de mise en fonctionnement via un thermostat d'ambiance(15) placé à l'intérieur du logement .Un bypass automatique programmable(5) est installé sur le réseau de circuit capteurs de calorie .ça fonction est de faire circuler le fluide dans un réseau ou dans un autre .Chacun de ces deux 4ecircuits(7)(8) est raccordé a une zone de stockage différente .La fonction de ces deux circuit(7)(8),est de permettre aux réseaux de capter les calories de l'une ou l'autre des deux zones de stockages .En effet cela permet que lorsque une zone de stockage est en régénérescence calorifique, le réseau capteur absorbe les calories stockée de la zone qui ne se régénère pas à ce moment-là .Le réseau de retour des circuits capteur calorifique(9)(10) dispose sur chacun d'eux ,d'un clapet anti retour(6) de 4i5 liquide de manière à ce que lorsque l'un ou l'autre circuit est en fonction ,cela empêche le passage de fluide dans I' un ou l'autre des circuits de retour(9)(10).Des Vases d'expansions(11) sont installés sur le réseau capteur calorifiques ,de façon à absorber la dilatation du liquide capteurs calorifiques du réseau .En amont du circulateur(16) un bypass manuel(14) est installé sur le réseau de départ et retour du circuit à captages calorifiques .Ces bipasses manuels(14) permettent le raccordement du 44créseau de circuit capteur froid(13)(12) à ce même circulateur(16).Ce circuit capteur froid est installé dans la terre du vide sanitaire de manière à ce que le liquide de ce circuit capte la fraicheur de celle-ci .Ce circuit de capteur froid n'est jamais au contact avec les deux zone à stockages calorifiques .De cette manière lors des saisons chaudes, le circulateur(16) mettra en mouvement le liquide refroidit de ce circuit jusqu'à la batterie module échangeur liquide/air(17) afin de rafraichir l'air rentrant dans 106I'habitation où la température est contrôlée par le thermostat d'ambiance(15) qui est le donneur d'ordre du circulateur(16). La figure 7 représente en coupe vue de côté une portion d'une habitation afin de visualiser la façon que doivent être placé les bouches de soufflassions et les bouches d'aspirations pour ce type de chauffage réversible à stockages calorifiques. On peut apercevoir une bouche de soufflassions(4) de 45D1'air au préalable chauffée par le dispositif qui est installé au plus haut d'un mur(21).Le flux d'air est soufflé à l'horizontal, parallèle au plafond .Les bouches d'aspiration(20) doivent être placés au plus proche du sol de l'habitation à la verticale des fenêtres(22).De cette façon ,l'air chaud soufflé à l'horizontale au plus proche du plafond entreprend une descente progressive vers le bas de la pièce de l'habitation ,entrainant avec lui le rayonnement froid des fenêtre et de la masse d'air froide qu'il y i-ssa habituellement au niveau des sols des habitations. La figure 8 représente en coupe vue de côté une habitation équipée de ce dispositif .On visualise les caissons a stockages calorifiques(26) ou leurs regroupements forment une zone de stockages. -12- Ces caissons(26) sont enterrés(28) dans le soubassement de la maison .Le réseau de circuit capteurs calorifiques(7) raccorde entre eux chacun des caissons(26) forment une zone de stockages 44italorifiques. Chaque caisson à stockages calorifiques à son réseau de circuits en inox de chauffe indépendant(27).Le réseau d'aspiration d'air(2) entrant dans l'habitation transite dans le vide sanitaire avant de pénétrer dans le logement. L'air du réseau d'aspiration de l'intérieur du logement est soufflé(1) à l'intérieur du vide sanitaire. LA figure 9 représente une coupe vue de dessus d'un soubassement d'une habitation de manière à iewisualiser les réseaux de circuits capteurs froids(61) de la terre du vide sanitaire .On aperçoit les deux zones de stockages calorifiques(58) (59) constituées chacune de quatre caissons à stockages(26) calorifiques. Le dispositif selon l'invention est particulièrement conçu à ce que les caissons a stockage calorifique se voit fabriquer avant d'être acheminer sur le site a équiper, et accompagner des différent élément 41e composant l'intégrité du dispositif de manière a être livrer en kit. REVENDICATIONS1. Dispositif de chauffage réversible solaire hybride à double stockages calorifiques d'un logement caractérisé en ce qu'il comporte un chauffe-eau solaire (45) alimentant en calories deux zones de stockage calorifique (58, 59) composée chacune d'entre-elles de plusieurs caissons de stockage calorifique (26), la distribution calorifique desdites zones de stockage au logement étant effectuée via la ventilation (19) d'insufflation de ce logement. 2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en 10 ce que la circulation du liquide du circuit de départ (51) de ce chauffe-eau (45) est effectuée par un circulateur (48) recevant son ordre de mise en fonctionnement et d'arrêt via un programmateur (47). 3. Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en 15 ce qu'il est installé un bipasse automatique programmable (49) sur le circuit de départ (51) en aval du circulateur (48). 4. Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce que deux vannes quatre voies (52, 53) sont raccordées au bipasse automatique programmable (49). 20 5. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que deux vannes quatre voies (54, 55) équipées de clapets antiretour (56) sont installées en amont du raccordement à un circuit de retour au chauffe-eau (45). 6. Dispositif selon la revendication 4 caractérisé en 25 ce qu'une sortie de raccord de chaque vanne quatre voies (52, 53) est raccordée à un réseau de circuits en inox (27) de chaque caisson de stockage calorifique (26). 7. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le caisson de stockage calorifique (26) a en son centre un 30 cylindre en carton rigide (33) perforé de part et d'autre par des tiges en acier rigides (32), les deux extrémités de chacune de ces tiges en acier rigides (32) se situant de part et d'autre du cylindre en carton rigide (33).'B13283 FR 14 8. Dispositif selon la revendication 7 caractérisé en ce que le réseau de circuit en inox (27) à l'intérieur du caisson de stockage calorifique (26) est installé en spirale autour de chacune des tiges en acier rigides (32) à l'intérieur du cylindre en carton rigide (33) et sur chacune des extrémités des tiges en acier rigides (32) se trouvant à l'extérieur du cylindre en carton rigide (33). 9. Dispositif selon la revendication 7 caractérisé en ce que le caisson de stockage calorifique (26) a, à l'intérieur, des réseaux de circuits capteurs calorifiques (7, 8) fixés (39) aux tiges en acier rigides (32) à l'intérieur du cylindre en carton rigide (33) et aux extrémités des tiges en acier rigides (32) se situant à l'extérieur du cylindre en carton rigide (33). 10. Dispositif selon la revendication 8 ou la revendication 9 caractérisé en ce que le caisson de stockage calorifique (26) a les extrémités des tiges d'acier rigides (32) qui pénètrent des plaques de polystyrène (36) d'une hauteur égale au caisson de stockage calorifique (26) et que le cylindre en carton rigide (33) repose sur une plaque en polystyrène (36) d'un diamètre égal au caisson de stockage calorifique et qu'un couvercle en polystyrène (36) d'un diamètre égal au caisson de stockage calorifique (26) est installé. 11. Dispositif selon la revendication 10 caractérisé en ce qu'un film plastique (37) est fixé sur la surface extérieure 25 des plaques en polystyrène (36) du caisson de stockage calorifique (26). 12. Dispositif selon la revendication 10 ou la revendication 11 caractérisé en ce que des orifices (29, 31, 34, 30, 40, 41, 43, 42) permettent les entrées et sorties des 30 différents réseaux de circuits (7, 8, 27) et ventilation du caisson de stockage calorifique (26). 13. Dispositif selon la revendication 12 caractérisé en ce que les espaces vides à l'intérieur du caisson de stockage calorifique sont comblés par de la terre criblée (38) de façon à 35 avoir un espace vide (35) entre la surface de la terre criblée et'B13283 FR 15 la surface interne du couvercle en polystyrène (36) du caisson de stockage calorifique (26). 14. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'un échangeur de calories liquide/air (17) est installé sur un réseau de ventilation soufflant (4) dans le logement en aval d'un caisson motorisé de ventilation (19) producteur de circulation d'air. 15. Dispositif selon la revendication 14 caractérisé en ce que le circuit contenant du liquide de l'échangeur de calories liquide/air (17) est raccordé à un circulateur (16) recevant son ordre de mise en fonctionnement ou d'arrêt via un thermostat d'ambiance (15) se trouvant à l'intérieur du logement. 16. Dispositif selon la revendication 15 caractérisé en ce qu'un bipasse automatique programmable (5) est installé sur le 15 circuit en aval du circulateur (16) sur le circuit départ dudit circulateur (16). 17. Dispositif selon les revendications 9 et 16 caractérisé en ce que des premier et deuxième circuits de départ (7, 8) du bipasse automatique programmable (5) sont raccordés 20 chacun à un réseau de circuits capteurs calorifiques à liquide des caissons de stockage calorifique (26). 18. Dispositif selon la revendication 17 ou la revendication 9 caractérisé en ce que des caissons de stockage calorifique (26) sont raccordés en réseau entre eux via les 25 réseaux de circuits capteurs calorifiques à liquide dont le départ est le raccordement au premier circuit de départ (7) et que des caissons de stockage calorifique sont raccordés entre eux via les réseaux de circuits capteurs calorifiques à liquide dont le départ est le raccordement au deuxième circuit de départ (8). 30 19. Dispositif selon la revendication 18 caractérisé en ce que les deux réseaux de circuits capteurs calorifiques à liquide (7, 8) ont, installés sur leurs extrémités de retour (9, 10), chacun un clapet anti-retour de liquide (6) en amont de leur raccordement à un circuit raccordé au circulateur (16).13283 FR 16 20. Dispositif selon la revendication 19 ou la revendication 16 caractérisé en ce que des vases d'expansion (11) sont raccordés au circuit entre le circulateur (5) et le bipasse automatique programmable (5) et que des vases d'expansion (11) sont raccordés au circuit entre le circulateur (5) et le raccordement des circuits de retour (9, 10). 21. Dispositif selon la revendication 20 caractérisé el ce que des vannes manuelles trois voies (14) sont installées sur les circuits entre les vases d'expansion (11) et le circulateur (16) de façon que lesdits circuits soient raccordés (14) à un circuit de départ (12) et d'arrivée (13) d'un réseau fermé de circuit capteurs calorifiques à liquide indépendant des caissons de stockage calorifique (26). 22. Dispositif selon la revendication 14 caractérisé en 15 ce que des réseaux (2) d'air qui permettent l'acheminement d'air aspiré de l'extérieur de l'habitation afin de souffler (4) cet air à l'intérieur de l'habitation transitent (2) à l'intérieur du vide sanitaire à partir de bouches d'aspiration d'air extérieur et se raccordent en un seul réseau afin d'être raccordés au caisson 20 moteur de ventilation (19) à l'intérieur de l'habitation. 23. Dispositif selon quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'un réseau qui permet l'aspiration (3, 18) d'air de l'habitation souffle (1) son air à. l'intérieur du vide sanitaire. 25 24. Dispositif selon la revendication 22 ou la revendication 23 caractérisé en ce que les bouches d'insufflation (4) de la ventilation de l'air entrant dans l'habitation sont installées de façon à être au plus haut d'un mur du logement de manière à souffler l'air à l'horizontal et au plus proche du 30 plafond de l'habitation. 25. Dispositif selon la revendication 24 caractérisé en ce que les bouches d'aspiration d'air (20) de la ventilation de l'habitation sont installées à la verticale des fenêtres au plus proche du sol de l'habitation.