Brevet FR3018901A1 — publié le 20150925

Système de climatisation naturelle à ventilation mécanique contrôlée L'invention concerne la climatisation d'un local par exemple un local d'habitation, et plus particulièrement, la commande d'une installation de ventilation mécanique. Dans le bâtiment, la ventilation mécanique contrôlée, notée également VMC, est un ensemble de dispositifs mécaniques destinés à assurer le renouvellement de l'air à l'intérieur des pièces, notamment dans les pièces humides pour éviter le développement de moisissures. Le principe d'une VMC est d'extraire l'air vicié d'un local à l'aide d'un module de ventilation disposé entre le local et l'extérieur. Le module de ventilation de la VMC crée une dépression à l'intérieur des pièces pour aspirer l'air et le rejeter à l'extérieur. La dépression créée dans le local entraîne, dans le cas d'une VMC simple flux, une aspiration d'air extérieur dans la pièce via au moins une autre ouverture dépourvue de ventilation. Il existe des VMC double flux qui comprennent en outre un module de ventilation supplémentaire destiné à activer l'injection d'air extérieur dans le local. Une installation de ventilation par insufflation fonctionne selon un principe contraire à celui de la VMC classique explicité ci-dessus. Le principe de la VMC par insufflation est d'injecter de l'air extérieur à l'aide d'un module de ventilation dans un local de manière à générer une surpression dans le local et chasser l'air vicié vers l'extérieur au travers d'ouvertures dépourvues de module de ventilation. L'aspiration d'air extérieur est généralement réalisée en un seul endroit à l'aide d'un ventilateur disposé dans un orifice s'étendant entre l'extérieur et l'intérieur du local. Il existe également des installations de VMC classiques hygrorégulées. Ces installations comprennent de capteurs d'humidité disposés au niveau d'une ou plusieurs bouches d'aspiration dans une ou plusieurs pièces d'un logement de manière à déclencher une ouverture plus grande d'une des bouches d'aspiration en cas d'humidité accrue. Le débit d'extraction de l'air vicié vers l'extérieur est ainsi asservi au degré d'humidité de l'air intérieur. En particulier le débit d'extraction est augmenté lorsque le taux d'humidité intérieur s'élève au-dessus d'un certain seuil. Cependant il apparaît que dans un certain nombre de cas, par exemple en cas de périodes orageuses, l'air entrant est plus chargé en humidité que l'air intérieur. Il s'ensuit que le taux d'humidité de l'air du logement s'accroît, conduisant à un résultat inverse à celui recherché. Il est connu du document FR 2 966 226 une installation de ventilation mécanique par insufflation en continu dans un local comprenant au moins une bouche d'entrée d'air extérieur connectée à un conduit d'entrée d'air relié à une chambre d'insufflation renfermant un ventilateur. L'installation comprend des premiers capteurs disposés à l'intérieur du local à ventiler et aptes à mesurer la température et le taux d'humidité relative à l'intérieur du local, ainsi que des seconds capteurs disposés en amont du ventilateur et aptes à mesurer la température et le taux d'humidité relative de l'air entrant dans la bouche d'entrée d'air extérieur. L'installation comprend en outre une unité de calcul et de commande contrôlant le débit d'air insufflé par le ventilateur dans le local en fonction de l'humidité absolue et de la température de l'air dudit local à ventiler et de l'air entrant dans la bouche d'entrée d'air extérieur. Il est également connu du document WO 2007/139507 un système de régulation d'humidité dans une pièce au moins partiellement fermée. Le système comprend des capteurs de température extérieure et d'hygrométrie extérieure, des capteurs de la température et de l'hydrométrie intérieures, et une unité de commande et de traitement connectée aux capteurs par liaison filaire ou sans fil. Le système comprend en outre un ventilateur configuré pour insuffler de l'air provenant de l'extérieur dans la pièce en fonction des signaux reçus des capteurs. L'air contenu à l'intérieur de la pièce peut s'échapper par une ouverture de ventilation lorsque le ventilateur fonctionne. Cependant, aucun des systèmes connus ne permet de réguler le fonctionnement d'une installation VMC en fonction d'une zone cible définie par l'utilisateur à partir d'au moins une consigne de température et/ou d'au moins une consigne de taux d'humidité relative. L'invention a pour but de fournir une commande d'installation de ventilation mécanique contrôlée dont la régulation est réalisée à chaque fois que l'air extérieur peut améliorer les conditions hygrothermiques à l'intérieur du local. Selon un aspect de l'invention, il est proposé dans un mode de réalisation un système de commande d'une installation de ventilation mécanique comprenant au moins un capteur de température intérieur, au moins un capteur de température extérieur, au moins un capteur d'hygrométrie intérieure, au moins un capteur d'hygrométrie extérieure, et au moins une unité de traitement apte à recevoir les signaux des différents capteurs de température et d'hygrométrie et à délivrer un signal de commande à une unité de commande couplée à l'installation de ventilation mécanique. Selon une caractéristique générale de l'invention, le système de commande comprend un premier module d'interface permettant à l'utilisateur de renseigner au moins une consigne de température et/ou au moins une consigne de taux d'humidité, l'unité de traitement étant configurée pour définir une zone cible hygrothermique à partir desdites consignes et délivrer un signal d'actionnement de l'installation de ventilation mécanique en fonction de la zone cible et des signaux reçus des capteurs et à chaque fois que les conditions hygrothermiques de l'air extérieur permettent d'améliorer les conditions hygrothermiques à l'intérieur du local. Le système de commande permet d'actionner en discontinu l'installation de ventilation commandée de manière à selon le cas, chauffer ou refroidir, et/ou humidifier ou assécher automatiquement l'air ambiant d'un local. La commande permet ainsi de contrôler l'aération discontinue du local en introduisant rapidement de l'air extérieur neuf. Le renouvellement est discontinu en ce que le fonctionnement de l'installation est actionné ou non en fonction, d'une part, des températures intérieure et extérieure et de l'hygrométrie intérieure et extérieure, et d'autre part de la zone cible définie par l'unité de traitement à partir des consignes de l'utilisateur. Le système de commande permet d'améliorer simultanément, via l'installation de VMC, la température et le taux d'humidité par rapport à un objectif défini par l'utilisateur ce qui est profitable pour la santé et l'économie d'énergie. Avantageusement, le premier module d'interface comprend des moyens de communications aptes à recevoir un signal de consigne émis par un dispositif de communication sans fil à partir duquel les consignes de température et de taux d'humidité sont renseignées par l'utilisateur. L'utilisation d'un boîtier de communication sans fil permet d'utiliser une interface sur tout type d'appareil doté d'un système de communication sans fil comme un appareil de téléphonie de type ordiphone ou « Smartphone », tablette de télécommunication, ou une simple télécommande. L'utilisation d'un boîtier de communication sans fil permet en outre de réduire le nombre de fils électriques, facilitant ainsi l'installation, mais aussi de permettre de multiplier les outils de commande sans fil. Les capteurs de températures et de taux d'humidité peuvent avantageusement comprendre un module de transmission sans fil des signaux de mesure. La transmission des signaux de mesure via une communication sans fil permet de positionner plus facilement les capteurs à n'importe quel endroit dans le local ou à l'extérieur. Avantageusement, le signal d'actionnement délivré par l'unité de traitement peut comprendre une composante de régulation de la vitesse de rotation d'un module de ventilation de l'installation. L'introduction d'air est d'autant plus rapide que le débit du ou des ventilateurs de l'installation est important. En modifiant la vitesse de rotation du ou des ventilateurs, le débit d'air est modifié. Le niveau sonore du ou des ventilateurs s'en trouve réduit. Le régime de ventilation peut ainsi être régulé pour renouveler et améliorer les conditions hygrothermiques de l'air vicié à l'intérieur du local tout en minimisant le bruit généré par le ou les ventilateurs, notamment en fonction du moment de la journée, et plus particulièrement la nuit dans une chambre. Avantageusement, la zone cible peut être définie en outre à partir de la zone climatique dans laquelle le local doté de l'installation de ventilation mécanique est installé. En tenant compte de la localisation géographique de l'installation de ventilation mécanique contrôlée, il est possible de tenir compte des zones climatiques du globe terrestre et de prédéfinir les conditions hygrothermiques réalisables dans la pièce en fonction de la saison, en connaissant les conditions hygrothermiques moyennes de la région géographiques. De préférence, la zone cible est définie par un polygone limité par quatre droites sur un diagramme représentatif exprimant le taux d'humidité relative en fonction de la température à l'intérieur du local. L'unité de traitement peut avantageusement comprendre un module de mémorisation apte à enregistrer une pluralité de zones cibles, et un module de programmation apte à définir des plages temporelles, chaque plage temporelle pouvant être associée à un couple de consignes. Le module de mémorisation peut comprendre en outre des zones cibles préenregistrées pour servir par défaut. Selon un autre aspect, il est proposé une installation de ventilation mécanique comprenant au moins un module de ventilation d'air et un système de commande tel que défini ci-dessus. De préférence, l'installation comprend un seul module de ventilation comportant un unique ventilateur destiné à prélever de l'air à l'extérieur d'un local et à l'insuffler dans le local. L'utilisation d'un seul ventilateur d'insufflation d'air dans le local permet de réduire le coût de revient de l'installation et de faciliter la pose de l'installation. Il suffit en effet d'installer l'unique ventilateur dans une des bouches d'aération préexistantes dans le local ou de percer un trou d'un diamètre d'une dizaine de centimètres par exemple, le ventilateur ayant de préférence des dimensions adaptées aux bouches d'aération habituellement prévues dans les habitations. D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée d'un mode de réalisation de l'invention, nullement limitatifs, et des dessins annexés, sur lesquels : la figure 1 illustre de manière schématique une installation de ventilation mécanique contrôlée par insufflation selon un mode de réalisation de l'invention ; la figure 2 présente de manière schématique un système de commande de l'installation de la figure 1 selon un mode de réalisation de l'invention ; la figure 3 illustre un exemple de zone cible sur un diagramme représentatif du taux d'humidité relative en fonction de la température ; la figure 4 illustre un graphique représentant les positions relatives des points représentatifs e et i des conditions hygrothermiques de l'air intérieur et de l'air extérieur ; la figure 5 illustre un exemple de régulation réalisée par le système de commande 10 ; la figure 6 présente un exemple de zone de confort prédéfinie pour individu au repos en France. Sur la figure 1 est illustrée de manière schématique une installation de ventilation mécanique contrôle par insufflation selon un mode de réalisation de l'invention. L'installation 1 de VMC comprend un ventilateur 2 destiné à être disposé dans une bouche d'aération d'un local Dans l'exemple illustré sur la figure 1, l'installation de VMC 1 est une installation de VMC par insufflation apte à injecter de l'air prélevé à l'extérieur d'un local dans ledit local. Dans un autre mode de réalisation, l'installation pourrait être une installation de VMC par extraction, ou une VMC double flux. En variante, l'installation de VMC 1 peut comprendre au moins un ventilateur d'extraction couplé au module d'actionnement 4 à la place ou en plus du ventilateur d'insufflation. L'installation comprend un premier module de communication 3, un module d'actionnement 4 et un module d'alimentation électrique 5. Le module d'alimentation électrique 5 est couplé au réseau d'alimentation électrique du local et comprend si nécessaire des moyens de transformation électrique aptes à transformer le courant issu du réseau en un courant adapté à l'alimentation du ventilateur 2 Le module d'alimentation électrique 5 est électriquement raccordé au ventilateur 2 via le module d'actionnement 4 qui est commandé par le premier module de communication 3. Le module d'actionnement 4 comprend au moins un relais électrique commandé apte à réaliser une connexion électrique pour coupler le ventilateur 2 au module d'alimentation électrique 5. Le premier module de communication 3 est en communication avec un système de commande 10 de l'installation VMC 1 illustré schématiquement sur la figure 2. Le module d'actionnement 4 et le module de communication 3 peuvent être intégrés dans un même boîtier R comme illustré sur la figure 1. Comme cela est présenté sur la figure 2, le système de commande 10 comprend une unité de traitement 11, une sonde extérieure Se comportant un capteur 12 de température extérieure Te et un capteur 13 d'hygrométrie extérieure He, et une sonde intérieure S, comportant un capteur 14 de température intérieure Ti et un capteur 15 d'hygrométrie intérieure Hi. L'unité de traitement 11 comprend un premier module d'interface 16 comportant des moyens de communication sans fil aptes à recevoir les signaux de mesure délivrés par les capteurs 12 à 15. L'unité de traitement 11 comprend en outre un deuxième module d'interface 17 apte à émettre un signal de commande vers le premier module de communication 3 de l'installation 1 de VMC pour commander l'actionnement du ventilateur 2. Le système de commande 10 comprend en outre un troisième module d'interface 18 comportant des moyens de communication sans fil apte à recevoir des signaux de consignes émis depuis un appareil 19 doté d'un système de communication sans fil comme un appareil de téléphonie de type ordiphone ou « Smartphone », tablette de télécommunication, ou une simple télécommande. L'appareil 19 comprend aussi un programme d'affichage des données de l'unité de traitement 11 relatives aux températures, aux taux d'humidité, et au régime de fonctionnement ainsi qu'aux consignes renseignées par l'utilisateur. L'appareil 19 comprend également un programme de saisie d'une consigne Tv de température et d'une consigne Hv de taux d'humidité relative. Dans une variante, le programme de saisie peut être configuré pour saisir des plages ou des fonctions mathématiques de températures et/ou de taux d'humidité relative. Dans une autre variante non illustrée, le troisième module d'interface 18 peut comprendre un clavier de sélection permettant à l'utilisateur de saisir les consignes de température et d'hygrométrie. L'unité de traitement 11 est configurée pour définir une zone cible à partir des deux consignes reçues. L'unité de traitement 11 du système de commande 10 analyse les températures et les taux d'humidité relative de l'air extérieur et de l'air intérieur. Quand les conditions sont favorables, c'est-à-dire toutes les fois où l'air extérieur peut améliorer les caractéristiques de l'air intérieur, le système de commande 10 émet un signal de commande vers le premier module de communication 3 de l'installation 1 de VMC pour commander le relais du module d'actionnement 4 de sorte qu'ils raccordent électriquement le module d'alimentation électrique 5 au ventilateur 2. Les consommations de l'installation 1 et notamment de son système de commande 10 sont très faibles. Les consommations attendues des modules électroniques du système de commande 10 sont très inférieures à 1 W/h. L'échantillonnage des capteurs peut être programmé à des intervalles variables, comme par exemple toutes les 10 min, ce qui permet de réduire d'autant plus la consommation énergétique du système de commande. En ce qui concerne les appareils commandés, à titre d'exemple, on trouve des ventilateurs silencieux débitant 110 m3/h pour une consommation de 15 W/h et un niveau de bruit généré de 27 dB à une distance de 3 m. Le bilan énergétique est du même ordre que celui d'une pompe à chaleur, mais à l'avantage de ne pas nécessiter d'équipement difficile à installer, encombrant ou coûteux. L'énergie apportée par l'air neuf, c'est-à-dire l'air injecté par le ventilateur 2 dans le local, correspond à la différence d'enthalpie entre l'air sortant et l'air rentrant. L'enthalpie varie avec la température et le taux d'humidité relative de l'air, c'est-à-dire l'hygrométrie. A titre d'exemple, l'énergie en W apportée par 110 m3 pour 1°C d'écart de température entre l'air extérieur et l'air intérieur est présentée dans le tableau ci-dessous. Humidité relative 20 % 40 % 60 % T=10°C 48W 58W 69W T=15°C 51W 65W 79W T=20°C 54 W 70 W 87 W T=25°C 59 W 82 W 105 W Ainsi, un ventilateur apporte par heure 110 m3 d'air et ne consomme que 15 W. Ainsi à 20°C et 40% d'humidité relative, l'air contient un supplément d'énergie de 70 W par degré Celsius. Pour 3°C d'écart entre la température extérieure et intérieure on obtient 210 W pour une consommation de 15 W soit environ 15 fois plus. Les rendements obtenus aussi bien en chauffage qu'en refroidissement sont donc très bons. Les statistiques météorologiques quotidiennes par demi-heure montrent, en France par exemple, des variations importantes tout au long de la journée. Sur la figure 3 a été représenté un exemple de zone cible sur un diagramme représentatif du taux d'humidité relative en fonction de la température à l'intérieur du local. La zone cible hygrothermique Z1 est définie par l'unité de traitement 11 à partir de la consigne Tv de température, de la consigne Hv de taux d'humidité relative renseignées par l'utilisateur, et des écarts de température Et et de taux d'humidité relative Eh acceptés par l'utilisateur. Dans l'exemple, l'utilisateur a renseigné une consigne de température de 20°C et un écart de température de ±1°C et une consigne Hv de taux d'humidité relative de 50% et un écart de taux de 10%. En variante, la consigne de taux d'humidité relative et la consigne de température pourraient être renseignées sous la forme de plage de valeurs ou de fonctions mathématiques. La zone cible Z1 est représentée sur le diagramme par un rectangle délimité par les températures minimale et maximale et les taux d'humidité relative minimale et maximale. Une fois la zone de confort Zi générée, l'unité de traitement 11 définit huit zones relatives Z2 à Z9 en fonction des bornes de la zone cible Zi. Sur la figure 4 est illustré un graphique représentant les 25 positions relatives des points représentatifs des conditions hygrothermiques de l'air intérieur, noté i, et de l'air extérieur, noté e. Le graphique définit ainsi quatre zones. Une première zone E1 dans laquelle le taux d'humidité relative de l'air extérieur est inférieur à celui de l'air intérieur, et la 30 température extérieure de l'air extérieure est supérieure à la température de l'air intérieur. Une deuxième zone E2 dans laquelle le taux d'humidité relative de l'air extérieur est inférieur à celui de l'air intérieur, et la température de l'air extérieure est inférieure à la température de l'air intérieur. Une troisième zone E3 dans laquelle le taux d'humidité relative de l'air extérieur est supérieur à celui de l'air intérieur, et la température de l'air extérieure est inférieure à la température de l'air intérieur. Une quatrième zone E4 dans laquelle le taux d'humidité relative de l'air extérieur est supérieur à celui de l'air intérieur, et la température extérieure de l'air extérieure est supérieure à la température de l'air intérieur. Dans l'exemple présenté, le point e, représentant le taux d'humidité relative et la température de l'air extérieur par rapport aux conditions hygrothermiques de l'air intérieur représentées par le point I, est situé dans la quatrième zone E4 car le taux d'humidité relative de l'air extérieur est supérieur à celui de l'air intérieur, et la température extérieure de l'air extérieure est supérieure à la température de l'air intérieur. Sur la figure 5 est représenté un exemple de régulation réalisée par le système de commande 10. L'unité de traitement 11 reçoit les mesures délivrées par les différents capteurs de température et d'hygrométrie 12 à 15. L'unité de traitement 11 positionne alors le point i correspondant aux mesures par les capteurs 14 et 15 à l'intérieur du local et le point e, noté el, e2, e3 sur la figure 5 pour illustrer différentes conditions extérieures possible. L'unité de traitement 11 construit alors une droite directrice de régulation à partir de ces deux points permettant de définir les caractéristiques d'actionnement du ventilateur 2 de l'installation 1, c'est-à-dire l'actionnement ou non du ventilateur 2 et sa vitesse de rotation. L'unité de traitement 11 génèrera une consigne d'actionnement du ventilateur 2 de l'installation 1 s'il existe des conditions favorables d'amélioration de l'air intérieur par l'air extérieur, c'est-à-dire dans les conditions où les points i et e se trouvent dans les zones suivantes : i en Z2 et e en E2 OU E3, i en Z3 et e en E3, i en Z4 et e en E3 OU E4, i en Z5 et e en E4, i en Z6 et e en E1 ou E4, i en Z7 et e en E1, i en Z8 et e en E1 ou E2, i en Z9 et e en E2, Pour éviter le fonctionnement avec un rendement faible, il faut un écart suffisant de température et d'hygrométrie entre l'air intérieur et l'air extérieur. L'unité de traitement 11 peut donc prendre en compte pour l'actionnement de l'installation 1, à la fois la valeur absolue de l'écart de température entre la température extérieure et la température intérieure, soit 1Te-Ti, et la valeur absolue de l'écart de taux d'humidité relative entre l'air extérieur et l'air intérieur, soit 1He-Hi. Ainsi, si les deux écarts sont inférieurs à deux valeurs seuils correspondantes, l'installation ne sera pas mise en route. Les deux valeurs seuils sont définissables par l'utilisateur. Par défaut, ses écarts minima de température et de taux d'humidité relative pour l'actionnement de l'installation peuvent être de 1°C et de 2% respectivement. De plus, l'installation 1 ne sera également pas mise en route dans des conditions extrêmes par exemples lorsque la température extérieure, Te, est négative ou lorsqu'elle est supérieure à la température limite de fonctionnement des modules électroniques. Un arrêt automatique de l'installation peut être prévu en cas de détection de fumée à partir d'une communication du système de commande avec un détecteur de fumée. En outre, l'unité de traitement 11 peut également déterminer le point de rosée à partir des conditions hygrométriques extérieures, et conditionner l'actionnement de l'installation 1 par rapport au point de rosée déterminé afin d'éviter tout risque de condensation de l'air entrant sur les parois. Le point de rosée Tr est calculé à partir de l'équation suivante, pour des valeurs de températures Te comprises entre 0°C et 60°C et des valeurs de taux d'humidité relative He comprise entre 1% et 100%, et Tr compris entre 0°C et 50°C : Tr = a -1 A a et a=17,27 et b = 237,7 Avec A= +ln( He b +1 ][00 Te Avec Te la température extérieure et He l'hygrométrie extérieure mesurée respectivement par les capteurs 12 et 13. Ainsi l'installation 1 ne sera pas mise en route si la température intérieure Ti est inférieure à la température Tr + Er correspondant à la somme de la température de rosée Tr avec un écart Er définissable par l'utilisateur ou par défaut de 2°C. Le système de commande peut comprendre une commande d' actionnement pendant une certaine durée D définissable par l'utilisateur pour éviter le fonctionnement par à-coup. La durée est fixée par exemple à D = 30 min par défaut. Comme cela est illustré sur la figure 5, le système de commande 10 met fin à la régulation après avoir passé la durée D dans la zone cible Z1, ou lorsqu'on ressort de la zone cible Zi après y être entré, ou encore dans le cas où la régulation ne permet pas d'atteindre la zone cible Z1, lorsque les conditions ne sont plus favorables selon les conditions de zones Z et E. En outre, come cela est illustré sur la figure 2, l'unité de traitement 11 comprend un module de mémorisation 20 enregistrant une pluralité de zones cibles de température et d'hygrométrie, et un module de programmation 21 définissant des plages temporelles qui peuvent être associées par l'utilisateur à différentes zones cibles. D'autres zones cibles peuvent être définies par d'autres polygones. Dans le cas d'un local d'habitation, l'unité de traitement 11 peut avoir préenregistré en mémoire une zone de confort hygrothermique. La figure 6 présente un exemple de zone de confort hygrothermique prédéfinie pour un individu au repos dans un local en France. La zone de confort est définie par un quadrilatère dont les sommets sont définis par les coordonnées (Tmin ; Hmin-min), (Tmin; Hmin-max), (Tmax ; Hmax-min) et (Tmax ; Hmax-max), avec : Tmin = 17°C Tmax = 26°C Les valeurs Hmax-min, Hmax-max, Hmin-min et Hmin-max étant définies par les équations Hi-min = -1,11x Ti + 60,8 et Hi - max = -3,21x Ti + 134,8 . L'utilisateur peut ensuite définir une zone cible à l'intérieur de la zone de confort à partir d'une consigne de température T, et d'un écart de température défini par défaut, 1°C par exemple, ou par l'utilisateur, l'unité de traitement 11 définissant les limites d'humidité acceptées à partir des droites définies par les équations ci-dessus. L'installation 1 de VMC dotée du système de commande 10 permet ainsi améliorer l'air ambiant d'un local en économisant l'énergie et en renouvelant l'air par de l'air extérieur. Par rapport aux systèmes de ventilation mécanique contrôlée connus, l'invention fournit l'équivalent d'un thermostat-hygrostat sans fil agissant à la fois sur la température et l'hygrométrie d'un local. L'invention permet d'améliorer simultanément la température et l'hygrométrie du local ventilé. De plus, la mise en place de l'installation et du système de commande est très facile, étant donné qu'il suffit que le local ait au moins une paroi baignée par l'air extérieur. En outre, l'invention est conçue pour récupérer le maximum d'énergie possible de l'air extérieur en actionnant le ventilateur à chaque fois que les conditions sont favorables, le ventilateur étant configuré pour insuffler rapidement de l'air extérieur tout en maintenant les nuisances sonores à un faible niveau. L'invention peut être utilisée dans des locaux de stockage, des remises, des garages, ou des résidences secondaires. Dans de tels locaux et selon la localisation géographique, il n'est pas utile d'avoir recours à d'autres moyens de chauffage. L'invention peut également être utilisée dans des locaux plus particuliers tels que des serres chaudes et humides. L'invention peut également être utilisée dans des locaux d'habitation avec de préférence la définition par l'unité de traitement d'une zone de confort. REVENDICATIONS1. Système de commande (10) d'une installation (1) de ventilation mécanique, comprenant au moins un capteur (14) de température intérieure, au moins un capteur (12) de température extérieur, au moins un capteur (15) d'hygrométrie intérieure, au moins un capteur (13) d'hygrométrie extérieure, et au moins une unité de traitement (11) apte à recevoir les signaux des différents capteurs (12 à 15) de température et d'hygrométrie et à délivrer un signal de commande à une unité de commande (4) couplée à l'installation (1) de ventilation mécanique, caractérisé en ce qu'il comprend un module d'interface (18) permettant à l'utilisateur de renseigner au moins une consigne de température et/ou au moins une consigne de taux d'humidité, l'unité de traitement (11) étant configurée pour définir une zone cible hygrothermique à partir desdites consignes et délivrer un signal d'actionnement de l'installation de ventilation mécanique en fonction des signaux reçus des capteurs et de la zone cible à chaque fois que les conditions hygrothermiques de l'air extérieur permettent d'améliorer les conditions hygrothermiques à l'intérieur du local. 2. Système (10) selon la revendication 1, dans lequel le module d'interface (18) comprend des moyens de communication (18) aptes à recevoir un signal de consigne émis par un dispositif de communication (19) sans fil à partir duquel les consignes de température et de taux d'humidité sont renseignées par l'utilisateur. 3. Système (10) selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel les capteurs (12 à 15) de température et d'hygrométrie comprennent un module de transmission sans fil des signaux de mesure. 4. Système (10) selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel le signal d'actionnement délivré par l'unité de traitement (11) comprend une composante de régulation de la vitesse de rotation d'un module de ventilation (2) de l'installation (1). 5. Système (10) selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la zone cible est définie en outre à partir de la zone climatiquedans laquelle le local doté de l'installation (1) de ventilation mécanique est installé. 6. Système (10) selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel la zone cible est définie par un polygone limité par quatre droites sur un diagramme représentatif exprimant le taux d'humidité relative en fonction de la température à l'intérieur du local. 7. Système (10) selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel l'unité de traitement (11) comprend un module de mémorisation (20) apte à enregistrer une pluralité de zones cibles, et un module de programmation (21) apte à définir des plages temporelles, chaque plage temporelle pouvant être associée à un couple de consignes. 8. Système selon la revendication 7, dans lequel le module de mémorisation (20) comprend des zones cibles préenregistrée pour servir par défaut. 9. Installation (1) de ventilation mécanique comprenant au moins un module (2) de ventilation d'air, caractérisée en ce qu'elle comprend un système de commande (10) selon l'une des revendications 1 à 8. 10. Installation selon la revendication 9, comprenant un seul module de ventilation comportant un unique ventilateur (2) destiné à prélever de l'air à l'extérieur d'un local et à l'insuffler dans le local.