Brevet FR3004241A1 — publié le 20141010

, DESCRIPTION L'invention telle que décrite concerne un ensemble constitué d'une chaudière à bois avec filtrage humide, d'une pompe à chaleur air/eau (PAC) géré par un automate (API) et d'un ballon tampon, destiné au chauffage de locaux et d'eau sanitaire (ECS), d'un Electro-moteur-compresseur, dans un ensemble monobloc. Les équipements actuellement sur le marché sont constitués par des appareils moins élaborés qu'il faut assembler sur le site, ce qui nécessite beaucoup d'espace et de main d'oeuvre, ce qui coûte cher, de plus cela n'est pas très performant, ni fiable. L'invention telle que décrite est plus performante, moins chère, plus fiable. La PAC peut être classique ou peut intégrer une machine comprenant, un moteur au gaz CO2, un moteur / génératrice électrique, et un compresseur au gaz CO2, le tout installé sur une même base en monobloc. Quand la température extérieure est suffisamment élevée pour obtenir un COP (coefficient de performance) d'au moins 5 et +, c'est la PAC qui travaille seule, la chaudière est à l'arrêt, quand le COP est inférieur à 5 , la chaudière est mise en service la PAC continue de fonctionner, non pas sur l'air extérieur, mais sur les gaz brulés en sortie de chaudière, de ce fait elle récupère les calories qui seraient dissipés dans l'atmosphère, et qui pollueraient. Ce qui se traduit par un rendement de la PAC/ chaudière exceptionnel. En cas de panne de l'un des éléments le second prend automatiquement la relève ( gestion API) en attendant le dépanneur. Le chauffe-eau comporte un triple circuit, sur les gaz brulés de et sur la chaudière et sur le refoulement du compresseur de la PAC, en été seule la PAC entretien l'eau sanitaire à la valeur souhaitée avec un COP très élevé, le tout étant géré par l'API, le chauffage de l'ECS est à double circuit conformément à la réglementation. Le dessin figure 1 illustre l'invention, 1 la chaudière, 2 la PAC , 3 a-3b les évaporateurs de la PAC, 4 le ballon de stockage des calories,5 l'échangeur principal eau chaude, 6 l'échangeur eau chaude de la PAC, 7 l'entrée d'air PAC et chaudière, 8 le ventilateur de la PAC et de la Chaudière, 9 le filtre d'entrée d'air, 10 la sortie des gaz brulés et de l'air PAC, 11 le serpentin de chauffage PAC, 12 le serpentin de chauffage de l'eau chaude sanitaire, 13 le départ eau sanitaire, 14 le retour eau sanitaire, 15 le départ chauffage, 16 le retour chauffage, 17 le filtrage humide . Cet ensemble de chauffage de par ses performances, sa compacité, son prix attractif au regard de ses performances, devrait s'imposer sur le marché axé sur le respect de l'environnement et de l'économie de fonctionnement, de plus étant alimenté essentiellement avec de l'énergie renouvelable, il répond parfaitement à la réglementation 2012, la combustion du bois dégage des gaz et des particules fines cancérigènes qui sont évacués par la cheminée qui polluent et empoisonnent l'atmosphère, le filtrage humide installé ( filtre et surface d'ailettes humides) Description assainissent les gaz brulés avant de les envoyer dans l'ambiance extérieure, cette conception rend cet équipement particulièrement propre, écologique, économique et 40 performant. L'electro-moteur-compresseur inclus dans cette machine, mais dont le fonctionnement très spécifique n'est pas décrit dans le détail (Moteur thermique, moteur/génératrice électrique, et compresseur) fait l'objet d'un autre brevet déposé par le même inventeur. Les cibles sont, maisons particulières, collectivités, tertiaire, hôtels, restaurants, 45 industrie. REVENDICATIONS1 Appareil de chauffage et d'ECS, comportant une chaudière à bois équipée d'un filtrage humide en cheminée, une pompe à chaleur air /eau (PAC), un ballon d'eau chaude sanitaire (ECS), le tout en une unité monobloc, géré par un automate programmable, (API) Caractérisée en ce qu'ilcomporte, 1 une chaudière au bois, 2 une pompe à chaleur Air/Eau (PAC), 3a-3b des évaporateurs de la PAC, 4 un ballon de stockage de calories, 5 un échangeur principal eau chaude sanitaire (ECS) 6 un échangeur ECS de la PAC, 7 une entrée d'air pour la PAC et la Chaudière, 8 un ventilateur pour la PAC et la Chaudière, 9 un filtre d'entrée d'air, 10 une sortie des gaz brulés et de l'air de la PAC, 11 un serpentin de chauffage de la PAC, 12 un serpentin de chauffage de l'ECS, 13 un départ ECS, 14 un retour ECS, 15 un départ chauffage, 16 un retour chauffage, 17 un filtrage humide. 2 Appareil selon la revendication 1 caractérisée en ce qu'il comporte une chaudière au gaz. 3 Appareil selon les revendications 1 et 2 caractérisé en ce qu'il comporte une PAC a double circuit Air/Eau et Eau/Eau. 4 Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'ikomporte une chaudière à vapeur tous combustibles. 5 Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est alimenté par des panneaux solaires photovoltaïques. 6 Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est alimenté par des panneaux solaires thermiques. 7 Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un tampon chauffage. 8 Appèreil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un Electro-moteur-compresseur, pour la climatisation réversible.