Brevet FR2970487A1 — publié le 20120720

La présente invention concerne un distributeur automatique de produit sanitaire à pompe doseur à volume réglable qui se monte à coté ou en dessous du réservoir d'eau à pression des toilettes pour distribuer et diluer automatiquement, à chaque utilisation des toilettes et en fin du cycle de vidange du réservoir une dose réglée et adaptée de produit sanitaire, pour nettoyer et désinfecter la totalité des surfaces intérieures de la cuvette des toilettes et désodoriser. Les réservoirs d'eau à pression des toilettes ont la particularité, dans le cycle de fonctionnement, d'être économique en consommation d'eau, c'est aussi pourquoi l'emploi de ce distributeur automatique de produit sanitaire à pompe doseur à volume réglable s'avère utile et recommandé en raison même de la moindre quantité d'eau utilisée pour nettoyer et désinfecter la totalité des surfaces intérieures de la cuvette des toilettes et désodoriser le local. Le nettoyage et la désinfection des cuvettes de toilettes équipées de réservoir à pression, en usage privé, public et collectif, dans les entreprises, restaurants, hôtels, centres et lieux de vacances, établissements publics, hôpitaux et cliniques, établissements médico-sociaux, nécessite régulièrement l'intervention manuelle du personnel chargé des opérations d'entretien de la propreté et de l'hygiène, la fréquence d'intervention est fonction de l'usage: domestique privé, collectif, intensif. Ces interventions sont fastidieuses et désagréables et les lieux collectifs sont souvent mal odorants avec des cuvettes insuffisamment nettoyées et surtout avec une désinfection douteuse, quelques fois même inexistante. Souvent, avec l'usage de bombes désodorisantes, cohabitent une forte odeur de déodorant avec une mauvaise odeur de toilettes souillées. L'emploi de support plastique ajouré contenant une pastille avec des produits anti-tartre, anti-odeur est couramment utilisé, accroché au rebord intérieur de la cuvette, la pastille se dissout au passage répété de l'eau, dans le but d'assainir les toilettes. Les inconvénients sont majeurs, d'une part ces pastilles se dissolvent très vite dès qu'elles ont été ramollies par le contact de l'eau, d'autre part l'écoulement de l'eau rejetée aux égouts entraîne directement dans son sillage, latéralement au passage d'évacuation de l'eau et en quelques secondes, le produit de la dissolution obtenu entièrement aux égouts. Vers la moitié de son volume la pastille se dissous subitement et complètement créant une forte concentration de produit qui est évacuée totalement aux égouts. Le produit n'atteint jamais ni recouvre la totalité des surfaces intérieures de la cuvette rendant ainsi très insuffisante, voir inefficace et surtout sans avoir 2 d'action antibactérienne qui est une des règles de base en matière de propreté et d'hygiène. Nous savons que les toilettes sont un lieu de prolifération microbienne. Les analyses pratiquées montrent qu'avec un abattant de toilettes ouvert, la chasse d'eau provoque des petites projections extérieures qui peuvent atteindre un mètre de distance et contenant des substances avec des germes nocifs, c'est pourquoi la désinfection de tout l'environnement intérieur de la cuvette des toilettes est indispensable et incontournable. Par ailleurs, lorsque avec un geste involontaire le support plastique se décroche du bord de la cuvette et glisse dans le siphon, sa récupération devient délicate, car même si le produit de la pastille est terminé, il faut de toute évidence retirer le support plastique. Un dispositif similaire au précédent est aussi proposé, il s'agit d'un support plastique dans lequel est placé un petit flacon de produit sanitaire liquide, monté renversé et accroché sur le bord intérieur de la cuvette, le produit est sensé se déverser lentement au passage de l'eau, il en est tout autrement, le flacon se vide très vite et surtout sans atteindre et enduire la totalité des surfaces intérieures de la cuvette des toilettes, la vidange de la chasse d'eau évacue systématiquement dans son sillage latéralement et en quelques secondes directement la totalité du produit aux égouts. Il ne reste plus qu'à remplacer le flacon. Il existe aussi, des pastilles effervescentes à usage unique que l'on dépose dans le siphon de la cuvette des toilettes, afin de détartrer et d'enlever les taches, ces produits agissent uniquement dans le fond du siphon et sur les canalisations extérieures d'évacuation aux égouts. Il faut attendre la dissolution et l'action de la pastille avant de pouvoir réutiliser les toilettes qui évacue tout le produit aux égouts. Cette action ponctuelle, qui n'est jamais répétée ni suivie, ne résout en rien la désinfection des surfaces intérieures de la cuvette au dessus du siphon et ne désodorise pas. Un autre système propose de relier la lunette des toilettes à l'extraction d'air de la ventilation mécanique centralisée pour aspirer les odeurs désagréables, ce système ne résout en rien la nécessité de propreté et de désodoriser réellement les points de production d'odeurs ainsi que l'incontournable impératif de désinfection. L'inconvénient majeur est que dans tous les cas, l'eau du réservoir des toilettes entraîne entièrement le produit évacué aux égouts par l'action de tirer la chasse des toilettes, Une évacuation d'eau qui s'effectue entre 3 à 4 secondes, ne peut produire 3 sur les surfaces d'autre effet que celui d'un passage rapide de l'eau, dès lors les surfaces concernées ne reçoivent aucun produit pour agir en terme de nettoyage ou de désinfection réelle et efficace. Un autre système propose à partir d'un produit gel épais et gluant, déposé et manuellement poussé à partir du piston de son support cylindrique, ce système permet de déposer et coller une pastille de ce gel gluant sur la paroi interne de la cuvette des toilettes, pour désinfecter et désodoriser, avec le conseil de placer la pastille sur le point de passage de l'eau. Ce système constitue l'un des derniers produit actuellement commercialisé, l'effet désodorisant est diffusé par la pastille elle même et ne dure pas, quant à la désinfection, le produit est soumis et entraîné directement aux égouts par le fort passage et sous pression de l'eau. La totalité des surfaces intérieures de la cuvette ne sont pas recouvertes et enduites de produit, sauf le court instant et seulement dans le sillage du passage de l'eau sur la pastille. Comme pour les cas cités plus haut, tout le produit est systématiquement évacué aux égouts. Dans tous les cas ci dessus, cela revient à évacuer et rejeter directement 90% et plus des produits utilisés aux égouts, ce qui n'est ni économique ni écologique en raison des quantités de rejets inutiles et polluants de produits chimiques dans les eaux usées, sans aucune action efficace ni durable et sans atteindre, en aucun cas, la totalité des surfaces intérieures de la cuvette des toilettes. Les dosages sont aléatoires ou inexistants et ne prennent pas en compte le volume d'eau restant dans la cuvette, dans ces cas tout dosage est inutile puisque l'évacuation de l'eau emporte tout aux égouts. D'autres produits multifonctions sous formes liquide, crèmes et poudres, sont commercialisés, leurs emplois nécessitent toujours l'intervention manuelle et régulière du personnel chargé de la propreté et de l'hygiène, c'est pourquoi très souvent il y a un slogan d'affiché, « Merci de laisser ce lieu aussi propre que vous l'avez trouvé en entrant », ou des affiches humoristiques qui en disent long sur les aspects de propreté et d'odeurs, et, dans le meilleur des cas, mise à disposition d'une bombe désodorisante qui ne désinfecte rien et n'élimine pas les souillures contenant des germes qui sont à l'origine des odeurs désagréables présentes dans le local. Les professionnels ne se trompent pas, lors de visite d'inspection, les toilettes sont le premier point visité. Une pratique dans la restauration, une visite préliminaire des toilettes nous fourni des éléments d'appréciation. 4 La présente invention, concerne un distributeur automatique de produit sanitaire à pompe doseur à volume réglable, conçu pour les réservoirs de chasse d'eau des toilettes sous pression appelés aussi hydrochasse, ces réservoirs à pression sont cylindriques verticaux et fermés, l'arrivée de l'eau de remplissage se fait par le bas du réservoir ce qui a pour conséquence d'emprisonner l'air au dessus, la monté de l'eau comprime l'air jusqu'à atteindre l'équilibre avec la pression de l'eau, l'air reste toujours en haut du réservoir. A l'ouverture du clapet de décharge la pression de l'air expulse par le bas l'eau dans la cuvette des toilettes, ce réservoir n'est pas représenté. Le distributeur automatique de produit sanitaire à pompe doseur à volume réglable est un dispositif qui a pour objet de répondre et satisfaire au besoin posé par le problème technique du nettoyage et de la désinfection des toilettes équipées de système hydrochasse. Le distributeur automatique de produits sanitaires permet de pouvoir, à chaque utilisation des toilettes, nettoyer, désinfecter et désodoriser régulièrement avec efficacité et en permanence la totalité des parties intérieures même des surfaces inaccessibles des conduits de la cuvette des toilettes. La présence permanente de produit sur toutes les surfaces à l'intérieur de la cuvette et dans le siphon, permet de maintenir un bon niveau d'hygiène et de propreté avec un meilleur confort et de supprimer systématiquement dans les parties sensibles des cuvettes la source de production d'odeurs désagréables. Aussi il est pertinent d'espacer les interventions du personnel chargé de l'entretien de l'hygiène et de la propreté des locaux sanitaires. Le distributeur automatique de produit sanitaire à pompe doseur à volume réglable représenté en figure 1 , se compose du réservoir principal (1) contenant le produit sanitaire, le couvercle (2) est monté étanche sur le réservoir (1), le remplissage se fait à partir de l'évidement en forme d'entonnoir sur le couvercle (2), avec un bouchon de remplissage (6) vissé dans le fond de l'évidemment. La molette graduée (4) de manoeuvre est assemblée à la vis de réglage (3). Le couvercle de protection (5), monté par crochetage ou vissage sur le couvercle (2) du réservoir principal (1), protège l'accès du bouchon de remplissage (6) et de la molette graduée (4) pour éviter toute manipulation non voulue de la vis de réglage (3). Le réservoir principal (1) comprend dans sa partie inférieure un alésage cylindrique, non débouchant dans le fond, à l'intérieur, du réservoir (1) et ouvert par le dessous avec une collerette extérieure pour la fixation étanche du corps de pompe (7) et de la membrane (10) avec les vis (21). Le piston (8) avec son joint torique d'étanchéité (9) est coulissant dans l'alésage cylindrique du réservoir (1). La butée cloche (12) la rondelle (22) et la membrane (10) sont assemblés et fixés au piston (8) par la vis (11), ce qui rend cet ensemble de pièces solidaires du piston (8). Par-dessous du corps de pompe (7) et 5 dans son centre se visse dans un trou taraudé central la vis de réglage (14) de la tension du ressort (13). La partie supérieure de la vis de réglage (14) comprend un épaulement pour centrer et maintenir le ressort (13) en place et en pression à l'intérieur de la butée cloche (12) et en dessous du piston (8). Le serrage de l'écrou (15) sur le corps de pompe (7) maintient le point du réglage départ d'usine de la tension du ressort (13). Une tension du ressort (13) forte augmente la pression du point de déclenchement de la dose de produit sanitaire qui est évacué trop tôt serait par conséquent évacuée aux égouts. C'est à partir de la vis de réglage (14) que s'obtient le point du déclenchement pour propulser dans le tube étanche (19) la dose de produit sanitaire déversée dans le conduit d'évacuation de l'hydrochasse. Un couvercle de protection (16) protège la vis de réglage (14) et l'écrou (15). A l'intérieur et dans le fond du réservoir principal (1) dans un orifice débouchant dans l'alésage cylindrique, situé en dessous, se fixe le clapet entrant (17). Dans un orifice taraudé central et débouchant dans l'alésage cylindrique, se visse verticalement la vis de réglage (3) dont l'extrémité constitue la butée réglable de la course du piston (8). Par vissage ou dévissage, à partir de la molette graduée (4) la position de l'extrémité de la vis de réglage (3) fait varier le point haut de la course du piston (8) ce qui détermine le réglage du volume de la dose de produit sanitaire distribué à chaque usage des toilettes. Dans l'alésage cylindrique du réservoir principal (1), un orifice radial situé en partie haute, comporte le clapet sortant (18), avec sa bille et son ressort anti-retour calibré avec une légère pression, à la sortie duquel se connecte le tube étanche (19) relié au conduit d'évacuation de l'eau de l'hydrochasse. A l'extérieur de l'alésage cylindrique du réservoir principal (1), un orifice oblique débouchant au dessus de la membrane (10) est relié par le conduit étanche (20) à l'hydrochasse pour transmettre au dessus de la membrane (10) les variations de pression de l'air ou de l'eau contenues dans ce réservoir d'eau des toilettes. La pression maximale correspond à la pression de l'installation soit, entre 1,5 et 3 bars. La pression minimale correspond à la pression atmosphérique lorsque la chasse d'eau 6 est activée. Le conduit étanche (20) peut être aussi relié à la partie inférieure de l'hydrochasse dans ce cas ce sera la pression de l'eau qui se transmettra à la membrane (10), ce qui ne change rien au principe du fonctionnement du distributeur automatique. La membrane (10) est fixée sur sa périphérie constitue un joint étanche avec le corps de pompe (7) fixés par les vis (21) à la collerette du réservoir principal (1). La pression d'air exercée sur la membrane (10) comprime le ressort (13), la forme en cloche de la butée (12) détermine par son appui sur le corps de pompe (7), le point bas fixe de la course du piston (8) et de la membrane (10). Cette forme en cloche de la butée permet de maintenir et contenir toute déformation éventuelle du ressort (13) et évite que le ressort (13) vienne accidentellement en contact et perforer la membrane (10). Sur la partie supérieure de la butée cloche (12), une large rondelle (22) sert d'appui à la membrane (10). Après un usage des toilettes, le remplissage du réservoir à pression des toilettes reprend, l'arrivée de l'eau se fait par le bas du réservoir, non représenté. Au fur et à mesure que le niveau de l'eau monte et rempli partiellement le réservoir, la pression de l'air emprisonné à l'intérieur au dessus de l'eau, augmente jusqu'à atteindre la pression de service de l'installation et se stabiliser, l'eau cesse de pénétrer dans le réservoir à pression des toilettes. La pression d'air (P maxi) à l'intérieur de Phydrochasse est comprise entre 1,5 et 3 bars. Le distributeur automatique de produit sanitaire à pompe doseur à volume réglable s'adapte aux installations qui utilisent des pressions de service plus élevées ainsi que pour l'option choisie d'utiliser pour le fonctionnement, les variations de pressions de l'air ou de l'eau contenues dans Phydrochasse. Le conduit étanche (20) relié au réservoir à pression des toilettes et à l'orifice oblique du réservoir principal (1) transmet, lorsque ce réservoir des toilettes est plein, la pression au dessus de la membrane (10). Figure 2, la pression (P maxi) pousse l'ensemble solidaire, composé de la membrane (10) de la rondelle (22) de la butée cloche (12) assemblés et fixés par la vis (11) au piston (8). Ce mouvement fait descendre le piston (8) et comprime le ressort (13) jusqu'à ce que la butée cloche (12) soit en contact du corps de pompe (7). Le produit sanitaire contenu dans le réservoir principal (1) s'introduit par le clapet entrant (17) et rempli le volume disponible au dessus du piston (8), le clapet sortant (18) avec sa bille et son ressort calibré anti- 7 retour empêche l'écoulement extérieur du produit. Dès que le volume au dessus du piston (8) est rempli, le clapet entrant (17) se referme. Lors de l'usage de la chasse d'eau, la pression à l'intérieur du réservoir des toilettes chute rapidement à la pression atmosphérique (P mini) ainsi que dans le conduit étanche (20) et au dessus de la membrane (10). La figure 3 représente l'action de détente et la poussée du ressort (13), libéré de la pression au dessus de la membrane (10), fait remonter instantanément l'ensemble solidaire du piston (8). Le piston (8) remonte jusqu'à venir en butée avec la vis de réglage (3), le volume déplacé par le mouvement du piston (8) correspond au volume de la dose de produit sanitaire, ce volume est déterminé par la position au dessus du piston (8) de la vis de réglage (3). Cette dose de produit sanitaire compressée par la poussée du ressort (13) sur le piston (8) est refoulée à travers le clapet sortant (18), avec sa bille et son ressort antiretour, dans le tube étanche (19) et se déverser dans le conduit d'évacuation, du réservoir d'eau à pression des toilettes, pour se mélanger et se diluer dans la fin de l'écoulement de l'eau d'évacuation. Le mélange de la dose de produit avec l'eau de la fin d'écoulement enduit la totalité des surfaces intérieures de la cuvette des toilettes. Par sa présence sur toutes les surfaces intérieures de la cuvette et dans le siphon le produit agit en permanence selon les prescriptions du fabricant. Le point de réglage de la pression du ressort (13) pour le déclenchement de la dose doit correspondre, au moment ou, la pression résiduelle de l'air dans le réservoir d'eau, il reste seulement et environ un litre d'eau à évacuer. Ce volume correspond à la contenance du siphon pour que ce mélange ne puisse pas être évacué aux égouts et reste présent pour assurer la permanence de l'action du produit sanitaire dans toute la cuvette jusqu'à la prochaine utilisation des toilettes. L'évacuation a pour effet de renouveler aussitôt le nettoyage et l'assainissement avec une nouvelle dose de produit sur toutes les surfaces dans la cuvette des toilettes pour être récupéré et retenu dans le siphon. Le distributeur automatique de produit sanitaire à pompe doseur à volume réglable permet de régler le volume de la dose de produit sanitaire liquide par rapport à un volume d'eau déterminé et de maintenir ce dosage précis et régulier à chaque usage des toilettes et tout au long de l'emploi de ce même produit, pour nettoyer, désinfecter et désodoriser les toilettes. A partir de la molette graduée (4), l'utilisateur peut faire varier et adapter le volume de la dose en fonction du besoin du moment et du produit utilisé, avec la possibilité d'utiliser les produits liquides couramment 8 commercialisés. Il est désormais possible de respecter correctement pour chaque produit utilisé le protocole d'usage et les spécifications de dosages des fabricants, le réglage du volume de la dose donne la possibilité d'utiliser des produits plus ou moins concentrés. Le réglage de la dose s'obtient à partir de la mollette graduée (4) sur laquelle est représenté un cercle divisé en huit indications pour diviser la valeur du pas de la vis de réglage (3) en huit et obtenir un réglage du volume fin et précis. Le point zéro volume de la dose s'obtient, lorsque la pression de l'hydrochasse a comprimé le ressort (13) et que la butée cloche est en butée avec le corps de pompe (7), la vis de réglage (3) doit être vissée jusqu'à être en contact du piston (8). Selon le pas de la vis de réglage (3) et le diamètre du piston (8), le fabricant du distributeur automatique de produit sanitaire à pompe doseur à volume réglable doit informer le volume de la dose pour une division sur la mollette graduée (4). Puis le comptage par l'utilisateur du nombre de division au moment du dévissage de la vis de réglage (3) lui indiquera le volume correspondant. Par exemple si une indication sur la mollette graduée (4) équivaut à un millilitre, un tour de la mollette graduée (4) équivaut à huit millilitres. Ces données dépendent du pas de la vis de réglage (3) et du diamètre du piston (8), le fabricant précisera sur la notice les spécifications d'usage.20 REVENDICATIONS1) Dispositif distributeur automatique pompe doseur à volume réglable pour hydrochasse des toilettes, (figure 1) se composant du réservoir (1) et de la pompe doseur à volume réglable (7) caractérisé en ce que : le réservoir (1) contient un produit sanitaire, et dans la partie basse un alésage cylindrique ouvert en dessous comprenant : - un orifice central taraudé dans lequel se visse une tige de réglage butée (3), - un clapet entrant (17) par lequel le produit sanitaire contenu dans le réservoir (1) s'introduit dans l'alésage cylindrique au dessus du piston (8), - un clapet sortant (18) avec un moyen anti-retour, raccordé à un conduit (19) dont l'autre extrémité est raccordée à l'évacuation de l'eau de l'hydrochasse, - un orifice oblique débouchant au dessus de la membrane (10), lequel orifice est raccordé à un conduit (20) dont l'autre extrémité est reliée au réservoir de l'hydrochasse, - le couvercle (2) est monté étanche sur la partie supérieure du réservoir (1) comporte 15 un moyen pour le remplissage et le bouchon (6), - le couvercle de protection (5) recouvre le bouchon (6) et la molette (4), la pompe doseur à volume réglable (7) comprenant : - le perçage taraudé dans lequel la vis de réglage (14) se monte sur le corps de pompe (7) et le contre écrou (15), 20 - le ressort (13), - la butée cloche (12), - la rondelle (22), - la membrane (10), - le piston (8) et le joint d'étanchéité (9), 25 la vis (11) assemble et fixe, la butée cloche (12) la rondelle (22) et la membrane (10) au piston (8), - la membrane (10) forme sur sa périphérie un joint étanche entre le corps de pompe (7) et le réservoir (1) assemblés par les vis (21), le piston (8) coulisse dans l'alésage cylindrique, - le ressort (13) est comprimé entre la vis de réglage (14) et la butée cloche (12), (figure 2), lorsque la pression de l'hydrochasse transmise par le conduit (20) pousse la membrane (10) la butée cloche (12) vient en contact du corps de pompe (7) et détermine le point bas fixe de la course du piston (8), le produit sanitaire contenu dans le réservoir (1) s'introduit au dessus du piston (8), - lors de l'usage des toilettes, le ressort (13) se détend dès que la pression dans le réservoir de l'hydrochasse et au dessus de la membrane (10) chute et atteint le point de réglage de la tension du ressort (13), (figure 3), le piston (8) vient en contact de la vis butée (3), la dose de produit sanitaire contenue au dessus du piston (8) est refoulée et s'évacue par le conduit (19) dans la fin de la vidange de l'hydrochasse, - la tige de réglage butée (3) est manoeuvrée à partir d'un bouton indexé (4), - - le réglage du volume de la dose s'obtenant par le vissage ou le dévissage de la tige de réglage butée (3) dont une extrémité constitue une butée réglable, lorsque le piston (8) vient en contact, le dispositif réglant et limitant la course et déterminant le volume de la dose de produit entrant et sortant de la pompe doseur à volume réglable (7), le couvercle de protection (16) recouvre la vis de réglage (14) et l'écrou (15). 2) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partie supérieure de l'alésage cylindrique comporte : - le clapet entrant (17) par lequel le produit sanitaire s'introduit, - le clapet sortant (18), avec la bille et le ressort, par lequel la dose refoulée par le piston (8) s'évacue par le conduit (19) pour se dilue dans l'évacuation de l'hydrochasse, - un orifice central taraudé dans lequel la vis de réglage (3) se visse. 3) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la membrane (10) la rondelle (22) et la butée cloche (12) sont assemblés au piston (8) par la vis (11), cet assemblage rend l'ensemble de ces pièces solidaires dans le mouvement axial. 4) Dispositif selon les revendications 1 et 3, caractérisé en ce que l'orifice 30 débouchant au dessus de la membrane (10) est relié par le conduit (20) au réservoir de l'hydrochasse, le conduit (20) transmet les variations de pression de l'intérieur de l'hydrochasse dans le volume au dessus de la membrane (10). 5) Dispositif selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le dispositif est adapté pour que le refoulement de la dose de produit sanitaire contenu au dessus du piston (8) s'opère en cours et fin de la vidange de l'hydrochasse afin que le volume d'eau corresponde à la contenance du siphon de la cuvette des toilettes, ce volume final d'eau, dilue la dose de produit sanitaire et enduit les surfaces intérieures de la cuvette des toilettes, n'est pas évacué aux égouts, il est recueilli et retenu dans le siphon jusqu'à la prochaine utilisation des toilettes qui évacue et renouvelle l'opération de nettoyage et d'assainissement par une nouvelle dose. 6) Dispositif selon l'une quelconque des revendications, caractérisé en ce que le volume de la dose de produit sanitaire est réglable à partir de la vis de réglage (3) pour respecter les caractéristiques et spécifications du produit utilisé. 7) Dispositif selon les revendications 1, 4 et 5, caractérisé en ce que la vis de réglage (14) sur laquelle le ressort (13) prend appui permet de régler la tension de ce ressort, le réglage de la tension du ressort (13) correspond à la pression sur la membrane (10) en fin de vidange au moment où il reste en cours d'évacuation dans l'hydrochasse un litre d'eau pour déterminer le point à partir duquel le ressort (13) se détend et provoque le refoulement de la dose contenue au dessus du piston (8). 8) Dispositif selon les revendications 1, 3 et 4, caractérisé en ce que le distributeur automatique pompe doseur à volume réglable peut fonctionner avec les variations de pressions conduites par l'air ou par l'eau contenues dans le réservoir de l'hydrochasse.