Brevet FR2962525A1 — publié le 20120113

La présente invention système qui permet d' saï d on d'air chaud pu frod sur les pompes à chaleur a r clair p air/eau gràoe aux calories ext ur d'air repu d'autres sources de calories (puits canadien, Tiennes, panneaux solaires, caves...) et secondé par une batterie de chauffage en cas de température très basse (inférieure à + 1"C) afin de permettre à la pornpe à chaleur de fonctionner dans les meilleures conditions quelle que soit la température extérieure. Cette invention permet d'exploiter pleinement les pompes à chaleur en évitant les dégivrages intempestifs de l'appareil en période de températures négatives. La plupart du temps le groupe se met en mode dégivrage toutes les heures générant un bruit et une consommation électrique de 9 ampères. En mode dégivrage, les unités intérieures ne fonctionnent plus (abaissement de la température de la pièce) et elles émettent un bruit de circulation de fluide important. Le diffuseur adapté sur la PAC stabilise le COP en évitant les problèmes liés au gel qui peuvent avoir pour conséquence un arrêt total de la PAC. Avec ladite invention les pompes à chaleur s'inscrivent complètement dans la politique actuelle de développement des énergies renouvelables. En ce qui concerne les climatisations, elles sont de moins en moins performantes à mesure que la température extérieure augmente ce qui est le cas en saison estivale. Le système permet aussi de remédier à ces inconvénients. Le dispositif se présente sous la forme d'un diffuseur - dimension : 800 X 800 X 100 mm - réalisé en aluminium pour une meilleure conductivité de la chaleur ou de la fraîcheur et adaptable à la demande en calories. Fixé de manière que l'admission de l'air de ladite pompe soit faite par le diffuseur. Les dimensions du diffuseur sont modulables en fonction des PACS. Le diffuseur étant alimenté par des tubes échangeurs au nombre de trois chacun est munie d'une vanne de fermeture en fonction des différentes utilisations possibles. Une batterie de chauffage et un extracteur d'air seront reliés sur le tube central du diffuseur au dessus des 3 alimentations possible. La batterie sera accompagnée par un thermostat de températures afin de réguler chacune des mises en route. Tant que la température le permettra c'est l'extracteur d'air qui fonctionnera en continu, en dessous de + 1°C la batterie de chauffage se mettra elle aussi en route. La batterie pourra être alimentée par éolienne, génératrice ou panneaux solaires. Les deux admissions d'alimentation situées de part et d'autre du tuyau central, avant la batterie de chauffage permettront d'apporter tous autres sources d'air chaud ou froid sans aucune limitation sur ces apports d'énergie. Le système est prévu pour fonctionner grâce à un extracteur d'air relié à l'admission centrale de la batterie de chauffage. Celui-ci peut-être remplacé par la VMC de maison. L'extracteur d'air qui fonctionne en continu peut aussi faire office de VMC pour les habitations non équipées. Pour un fonctionnement estivale et afin d'avoir un apport maximal de fraîcheur, une des deux autres admissions du diffuseur pourra trouvée sa source d'alimentation directe ou indirecte dans une cave, sous-sol ou puits canadien. Toutes autres énergies disponibles dans les locaux ou à l'extérieur peuvent être acheminés vers le diffuseur afin d'alimenter la pompe à chaleur. Un système de tubulures internes/externe permet d'acheminer l'air vers la PAC. Le premier type de tubulures traverse le diffuseur de part en part et véhicule l'air froid. Celui-ci est réchauffé en partie en traversant le diffuseur. Le deuxième type de tubulures prend sa source à l'intérieur du diffuseur et véhicule l'air réchauffé. C'est deux dispositifs permettent d'optimiser la quantité d'air chaud destiné à la PAC. Les schémas annexés (Fig. 1 à Fig. 7) représentent l'invention en vue simple et en vue éclatée. En référence à ces schémas tes explications suivantes développent l'invention. Le diffuseur (1)(2)(3)(4)(5)(6) sera placé à l'arrière du groupe. Lorsque la température externe est supérieure à la température intérieure, le diffuseur puisera la fraîcheur en procédant à l'échange 2 2962525 d'air. En cas de températures négatives, la batterie (7) sera reliée à une sonde gérée à l'extérieur du local. Le diffuseur peut ainsi maintenir des températures positives durant toute la période hivernale en fonction des sources d'alimentations en calories exposé dans ce chapitre malgré des températures 5 extrêmement basses. Cela permettra ainsi d'avoir dans toutes conditions climatiques hivernales un rendement maximum de la pompe à chaleur tout en supprimant les problèmes liés au gel. Le rendement d'une pompe à chaleur dans ces conditions est exceptionnel. Pour un kilowatt consommé, elle peut restituer entre 3 et 4 kilowatts. L'énorme économie retirée du système appelé « diffuseur de calories » associé à une pompe à chaleur peut atteindre 60 % d'économie d'électricité 10 voir plus comparé à un chauffage traditionnel. La pompe effectuera moins de dégivrage intempestif. La résistance consomme de 500 à 1500 watts en fonction des températures extérieures. L'extracteur d'air consomme environ 35 watts pour 160 m3 d'air récupéré. Le diffuseur (1)(2)(3)(4)(5)(6) est fabriqué en aluminium, matériaux reconnu pour sa conductivité et sa légèreté ainsi que sa résistance à l'oxydation. Le diffuseur pourra être livré en kit. Très 15 léger (inférieur à 50 kg) et prenant un minimum de place pour facilité le transport. Ladite invention sera montée sur des tubes carrés coulissants réglés par une vis de blocage permettant de l'adapter en hauteur en fonction de la taille de la pompe. La fixation sera rapide car réalisée avec des pattes de fixation sur SILENTBLOC (marque déposée). Le diffuseur reste modulable afin de s'adapter aux différentes tailles des PACS. 20 Le diffuseur est muni d'une pièce en forme d'éventail (6) située à la base de celui-ci et qui dispose à l'intérieur de 7 lames qui permettent de mieux diffuser l'air chaud dans le diffuseur. Une grille de protection (non représentée sur le plan) est placée côté aspiration afin d'éviter que des impuretés tels que feuilles où branches viennent diminuer le rendement du diffuseur. Des trappes latérales coulissantes (5) viendront parfaire le dispositif en permettant toutes 25 interventions techniques sur le diffuseur. En cas de panne ou de la nécessité d'utiliser la PAC normalement il suffira d'enlever tout simplement les fameuses trappes. L'espace séparant le diffuseur de la PAC aura une protection contre toute évaporation de la chaleur sous la forme d'un large joint étanche en caoutchouc couvrant le pourtour entre les deux appareils. 30 Le diffuseur est constitué de deux types de tubulure (3)(4). L'un traverse de part en part le diffuseur (1)(2) et véhicule l'air froid, le deuxième (4) prend sa source à l'intérieur du diffuseur et véhicule l'air chaud vers la PAC. Grâce à ce système l'utilisation de l'air chaud est optimisé car le diffuseur chauffe l'air dans les tubes (3) mais aussi l'ensemble d'air circulant en son sein, ainsi les tubes (4) transportent cet air chaud circulant directement vers la PAC. Les tubes (4) sont orientés en biais et 35 leurs longueurs augmentent de façon croissantes jusqu'en haut du diffuseur (2). Les tubulures (3) sont fixées à la pièce (1) et emboitées dans la pièce (2) du diffuseur. Les tubulures (4) sont soudées à la pièce (2). Le système de récupération de calories sera situé dans une des pièces du local. Toutefois, la batterie de chauffage (7) et l'extracteur d'air pourront être alimentés par une éolienne, panneaux 40 solaires ou autres énergies similaires. Nous sommes en présence d'une invention écologique pouvant s'adapter avec tous les modes d'énergie ou de chauffage sans les exclure mais en les exploitants. La batterie de chauffage installée sur le collecteur principal évitera toute panne ou givrage de la PAC. Pour le solaire et l'éolien qui représentent des sources irrégulières d'énergie l'aide de la batterie de chauffage et le système de récupération de calories est idéal. L'extracteur d'air prévu lui aussi dans 45 le collecteur principal peut se suffire à lui-même en étant relié à une pièce de l'habitation mais peut être remplacé par la VMC de la maison. Le dispositif du diffuseur permet de limiter la consommation d'énergie. Le diffuseur (1)(2)(3)(4)(5)(6) est relié à la batterie de chauffage (7), elle-même relié à l'extracteur d'air (8) grâce à un raccord (13). L'extracteur d'air (8) relié à l'entrée principale (11) grâce à un sélecteur d'air (9). L'entrée principale permet le branchement aux panneaux solaires, éoliennes ou toutes autres énergies électriques, La VMC de la maison peut se substituer à l'extracteur d'air mais celui-ci peut aussi faire office de VMC pour les habitations non équipées. Les deux autres arrivés (10)(12) permettent de brancher d'autres types de sources de calories comme les puits canadien ou les caves en période estivale. Les énormes avantages tirés de ce système combiné à une batterie de chauffage (7) sont principalement sa simplicité de mise en oeuvre mais aussi son rendement exceptionnel sans aucun risque de pollution puisque qu'aucun fluide ne circule dans le sol. Seul de l'air chauffé ou refroidit circule dans le diffuseur intérieur / extérieur par les tubes intérieur/extérieur. Léger, simple à installer et adaptable sur toutes les pompes déjà existantes ou non posées. Un montage simple, rapide et accessible à un grand nombre d'installateurs professionnels et non professionnels. Le diffuseur est ainsi accessible au plus grand nombre et peut remédier rapidement et sans difficulté de pose aux principaux problèmes rencontrés par les pompes à chaleur air/air ou air/eau. Il est possible en option de prévoir un caisson simple (non représenté) isolant qui pourra être installé pour éviter le bruit de la PAC. Le caisson sera constitué en matière isolante et moulé d'usine en PVC. Deux grilles sur les côtés permettront l'aspiration de l'air extérieur. 4 REVENDICATIONS1 - Dispositif qui permet de diffuser des calories afin d'éviter le givre sur les PACS air/air et air/eau principalement via une batterie de chauffage (7) et l'extraction d'air de l'habitation caractérisé par un diffuseur (1) (2) (3) (4) (5) (6) constitué d'un système de tubulures (3) (4) orienté de façon à optimiser le flux d'air afin de pouvoir exploiter pleinement les pompes à chaleur en saison hivernale ou estivale. 2 - Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la taille du diffuseur (1) (2) (3) (4) (5) (6) soit adaptable en fonction de la forme des PACS avec une épaisseur de 100 mm et disposant de 3 entrées grâce à un sélecteur d'air (9) : l'entrée principale centrale (11) via la batterie de chauffage (7) et un extracteur d'air(8) séparés par un raccord (13). La batterie de chauffage et l'extracteur d'air pourront être reliés à des panneaux solaires, une éolienne ou toutes autres énergies électriques. La VMC de la maison peut se substituer à l'extracteur d'air. L'extracteur d'air peut aussi servir de VMC pour les habitations non équipées. Les deux autres (10) (12) permettant le branchement à d'autres type de sources de calories tel que les puits canadien et les caves pour la période estivale. Chaque entrée peut être ouverte ou fermée en fonction de son utilisation par des vannes. 3 - Dispositif selon les revendications 1 et 2 caractérisé en ce que le diffuseur (1)(2)(3)(4)(5)(6) peut-être moulé d'usine, entièrement en kit et en matière aluminium reconnue pour la conductivité de la chaleur, sa légèreté et sa résistance à l'oxydation et dont la taille reste modulable aux différentes tailles des PACS. 4 - Dispositif selon les revendications précédentes caractérisé en ce que le diffuseur est muni d'une pièce (6) en forme d'éventail couvrant une partie de celui-ci et qui dispose à l'intérieur de 7 lames qui permettent d'orienter l'air chaud sur tout le diffuseur. L'éventail peut-être adaptable en fonction de la taille modulable du diffuseur. 5 - Dispositif selon les revendications précédentes caractérisé en ce que le diffuseur sera munie d'une grille côté aspiration (non représentée sur le plan) sur toute la surface d'aspiration afin d'éviter que les impuretés (feuilles, branches...) viennent diminuer le rendement du dispositif. 6 - Dispositif selon les revendications précédentes caractérisé en ce que le diffuseur disposera de trappes latérales coulissantes (5) afin de permettre l'entretien courant et qui pourront être retirées pour que la PAC retrouve un fonctionnement standard en cas de panne. 7 - Dispositif selon les revendications précédentes caractérisé en ce que le diffuseur dispose d'un large joint en caoutchouc étanche situé entre lui et la PAC (non représentés sur le plan) afin d'éviter la déperdition de l'air chaud ou froid entre les deux appareils. 8 - Dispositif selon les revendications précédentes caractérisé en ce que le diffuseur est monté sur des tubes carrés coulissants (non représenté sur le plan) muni d'une vis de blocage permettant de l'adapter en hauteur en fonction de la PAC, avec fixation à montage rapide sur SILENTBLOC (marque déposée). 9 - Dispositif selon les revendications précédentes caractérisé en ce que le diffuseur soit principalement relié à une batterie de chauffage (7) disposant d'une sonde de température placée à l'extérieur. Ladite batterie est reliée à un extracteur d'air (8). Celui-ci fonctionne en continu. En dessous d'une température de + 1°C relevé par la sonde la batterie de chauffage se mettra automatiquement en route évitant ainsi de bruler les calories intérieures de l'habitation et le dégivrage intempestif de la PAC. 5 2962525 10 -Dispositif selon les revendications précédentes caractérisées en ce que le diffuseur est constitué de tubulures internes/externes (3) (4). Les tubes sont présents sous deux formes distinctes : L'une traverse le diffuseur de part en part (3) afin de récupérer l'air (froid) extérieur et de le diffuser après réchauffement sur la PAC. L'autre (4) prend sa source à l'intérieur du diffuseur, l'autre extrémité 5 arrive côté aspiration (2) de la PAC. Ce tube véhicule l'air chaud. La disposition des tubes (4) est en biais. Leur longueur augmentent de façon croissante jusqu'au point le plus haut du diffuseur pour une meilleure diffusion de l'air chaud puisque celui-ci monte systématiquement. Le diffuseur a pour rôle le réchauffement de l'air en son sein. L'air aspiré est réchauffé lors du passage dans les tubes (3) par la source de chaleur et/ou la batterie de chauffage. L'air restant dans le diffuseur est lui aussi chauffé par 10 ce même système et véhiculé par les tubes (4). Les deux types de tubulures permettent d'optimiser le volume d'air réclamé par la PAC. Les tubulures (3) sont fixées sur la pièce (1) et emboîtées dans la pièce (2) du diffuseur. Les tubulures (4) sont soudées à la pièce (2).