Brevet FR2944094A1 — publié le 20101008

La présente invention se rapporte à une installation et à un procédé de co-génération comprenant une pile à combustible et une installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Divers projets sont actuellement à l'étude pour l'utilisation des piles à combustible dans les maisons individuelles. Ces piles utilisent en général le gaz domestique comme combustible et sont du type à échappement chaud dont la chaleur peut être récupérée par un échangeur appelé échangeur de pile à combustible. Ces piles à combustible sont prévues pour être incorporées dans une installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire et fournir simultanément de l'énergie électrique à un réseau. Or, pour que l'installation globale soit performante et fiable, il y a lieu de faire fonctionner l'ensemble dans des conditions optimales et d'éviter la surchauffe de l'échangeur de pile à combustible. Le but de l'invention est d'éviter de monter en température risquant la surchauffe au niveau de l'échangeur de la pile à combustible ce qui pourrait le détériorer. Un autre objectif est de travailler au plus froid dans cet échangeur de manière à optimiser la récupération et le transfert de calories. A cet effet, l'invention se rapporte à une installation et à un procédé de co-génération mettant en oeuvre une pile à combustible à échappement chaud à travers un échangeur de pile à combustible, une chaudière à évacuation forcée des gaz de combustion, une installation de chauffage des pièces ou locaux et un ballon d'eau sanitaire à travers plusieurs circuits et une vanne d'inversion, l'installation étant caractérisée en ce que l'échangeur de pile à combustible apporte ses calories à travers un circuit à un échangeur primaire de partie inférieure du ballon d'eau sanitaire comprenant deux circuits de chauffage, l'un primaire en partie basse et l'autre secondaire en partie haute, le circuit secondaire de chauffage du ballon étant branché sur un échangeur auxiliaire de la chaudière. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront dans la description qui suit, donnée à titre d'exemple et accompagnée des dessins dans lesquels : . la figure 1 est le schéma général de l'installation de co-génération dans sa partie chauffage, . la figure 2 est un schéma identique à celui de la figure 1 illustrant le mode de fonctionnement en hiver lorsque la température de l'eau de retour du chauffage T1 est inférieure à T3 qui est la température de l'eau sanitaire dans le ballon, . la figure 3 est un schéma identique à celui de la figure 1 illustrant le mode de fonctionnement en hiver lorsque T1>T3, . la figure 4 est un schéma identique à celui de la figure 1 illustrant le mode de fonctionnement en été. L'installation comprend une pile à combustible PAC du type à échappement chaud, un échangeur de pile à combustible EPAC traversé par le fluide de l'échappement chaud de PAC avant son évacuation à l'atmosphère et un circuit secondaire de récupération CRS communiquant par ses sorties avec le circuit primaire de réchauffage d'un ballon d'eau chaude sanitaire BACS arrivant dans sa partie inférieure. Le circuit de récupération CRS de l'échangeur de pile à combustible EPAC communique également avec une installation de chauffage à travers une vanne d'inversion à trois voies VAIR comprenant une chaudière CHDR, par exemple du type à condensation, alimentant un réseau de radiateurs RAD avec ou sans un ou plusieurs planchers chauffants. Le retour à la chaudière CHDR s'effectue par une branche directe aboutissant à l'entrée intermédiaire de la vanne d'inversion VAIR ou par un circuit long traversant l'échangeur de pile à combustible EPAC pour arriver sur l'entrée principale A de la vanne d'inversion dont l'autre entrée B est celle de l'eau de retour du chauffage. Une soupape différentielle SOUDI est montée dans une branche de dérivation des radiateurs pour éviter l'état de circuit fermé dans le cas où tous les robinets des radiateurs seraient fermés. Un circuit secondaire d'échange CSDG à pompe P2 comprend un enroulement d'échangeur situé en partie supérieure du ballon d'eau chaude sanitaire BACS et un échangeur auxiliaire de chaudière EXADR pour le transfert de la chaleur entre la chaudière CHDR et la partie supérieure du ballon BACS et inversement. Lorsque l'échange s'effectue du ballon BACS vers la chaudière CHDR l'échangeur auxiliaire EXADR fournit de la chaleur qu'il faut évacuer. On utilise pour ce faire l'extracteur de cheminée EXVENT de la chaudière qui assure l'évacuation des gaz de combustion à l'extérieur. Le circuit secondaire d'échange CSDG passe dans l'échangeur auxiliaire de chaleur de la chaudière EXADR pour, selon le cas, réchauffer son liquide caloporteur et apporter des calories supplémentaires au ballon chauffe-eau BACS dans sa partie supérieure ou dans une fonction de sécurité, extraire de ce chauffe-eau BACS des calories excédentaires provenant de l'échangeur de pile à combustible EPAC pour éviter sa surchauffe. L'installation complète se poursuit par un circuit de chauffage débitant par exemple sur des radiateurs RAD complétés ou non par un ou des plancher(s) chauffant(s). Le circuit de chauffage par radiateurs RAD et éventuellement par un ou plusieurs plancher(s) chauffant(s) comporte une dérivation à son entrée entre N2 et N3 dans laquelle est insérée une soupape différentielle SOUDI qui a un but de sécurité. En effet, si tous les radiateurs sont fermés par leurs robinets thermostatiques, il faut que l'eau du circuit puisse circuler. C'est l'objet de cette dérivation créant dans ce cas un circuit court dans lequel débite la pompe PI du circuit de chauffage. Diverses sondes de mesure de la température sont prévues aux endroits caractéristiques : T1 : température de l'eau de retour du chauffage T2 : Température de l'eau dans le circuit secondaire CSDG de réchauffage de l'eau chaude sanitaire, T3 : température de l'eau chaude sanitaire dans le ballon BACS, T4 : température de l'eau à la sortie de l'échangeur de pile à combustible EPAC. Divers noeuds de circuit sont remarquables. Ils sont identifiés de la façon suivante : N1 : piquage pour le circuit de réchauffage principal de BACS N2 : piquage sur la branche amont de la dérivation de la soupape différentielle SOUDI, N3 : piquage sur la branche aval, N4 : piquage sur la branche retour vers VAIR N5 : piquage sur la branche retour du retour du circuit de chauffage principal de BACS. On expliquera maintenant les différents modes de fonctionnement. Modes hiver 1 °) Si T1 2°) Si T1>T3 (figure 3) C'est-à-dire si la température de l'eau de retour de chauffage est supérieure à la température T3 de l'eau sanitaire dans BACS. Alors, la vanne d'inversion VAIR coupe la liaison en N1 avec l'échangeur de pile à combustible EPAC et le circuit de chauffage tourne uniquement sur la chaudière CHDR à l'aide de la pompe P1. Le circuit de chauffage de l'eau dans BACS est isolé. L'eau circule grâce à P3 de l'échangeur EPAC vers la partie inférieure de BACS. Les deux circuits utilisés sont représentés en trait fort. Mode été (figure 4) Le mode été comporte une fonction de sécurité. Dans ce mode, P3 fait circuler l'eau dans le le circuit d'échangeur inférieur de BACS à travers EPAC. Si la température T3 dans BACS reste inférieure à un seuil prédéterminé fixé par construction par exemple à 85°C le fonctionnement reste le même. Si par contre, la température T3 dépasse le seuil choisi par exemple 85°C, alors le circuit secondaire CSDG de BACS passant par la chaudière CHDR est mis en service par la pompe P2. Les calories transférées de BACS sont évacuées par l'échangeur auxiliaire de chaleur EXADR par le ventilateur d'extraction aéraulique EXVENT dans le conduit de fumées de CHDR. L'échange à l'intérieur de BACS peut alors continuer. On évite ainsi la détérioration de l'échangeur EPAC par le transfert des calories qui peut continuer à se réaliser. On contrôle la température T4 à la sortie de l'échangeur EPAC et la température T2 dans le circuit additionnel de BACS pour des raisons de sécurité. Les circuits actifs sont représentés à chaque fois en traits forts. L'originalité du procédé réside dans le fonctionnement suivant. Au delà d'une température critique c'est-à- dire dangereuse pour l'échangeur de pile à combustible EPAC et/ou pour le ballon d'eau chaude sanitaire BACS, on transfère à travers BACS la chaleur provenant de l'échangeur de pile à combustible EPAC vers l'échangeur auxiliaire EXADR de la chaudière pour l'évacuer ou la réutiliser. REVENDICATIONS1. Installation de co-génération mettant en oeuvre une pile à combustible PAC à échappement chaud à travers un échangeur de pile à combustible EPAC, une chaudière CHDR à évacuation forcée des gaz de combustion, une installation de chauffage des pièces ou locaux, un ballon d'eau sanitaire BACS à travers plusieurs circuits et une vanne d'inversion VAIR caractérisée en ce que l'échangeur de pile à combustible apporte ses calories à travers un circuit CRS à un échangeur primaire de partie inférieure d'un ballon d'eau sanitaire BACS à deux circuits de chauffage, l'un primaire en partie basse et l'autre secondaire en partie haute, le circuit secondaire CSDG de chauffage de BACS étant branché sur un échangeur auxiliaire EXADR de la chaudière CHDR. 2. Installation de co-génération selon la revendication 1 caractérisée en ce que l'échangeur auxiliaire EXADR de la chaudière CHDR faisant partie du circuit secondaire CSDG de chauffage de BACS est placé dans la sortie aéraulique du flux des gaz chauds de combustion extraits par un extracteur aéraulique EXVENT pour transférer les calories de la chaudière CHDR lorsqu'elle fonctionne vers BACS et les évacuer de BACS à l'extérieur en cas de risque de surchauffe dans le ballon BACS. 3. Installation de co-génération selon la revendication 1 caractérisée par un mode de fonctionnement d'hiver selon lequel, si la température T1 de l'eau du retour de chauffage est inférieure à la température T3 dans le ballon BACS on fait débiter le circuit de l'échangeur EPAC dans le circuit de chauffage en passant par la chaudière. 4. Installation de co-génération selon la revendication 1 caractérisée par un mode de fonctionnement d'hiver selon lequel, si la températureT1 de l'eau de retour du chauffage est supérieure à T3 température de l'eau dans le ballon, le circuit de l'échangeur EPAC débite grâce à la pompe P3 et à la vanne d'inversion VAIR dans le circuit primaire de chauffage du ballon BACS. 5. Installation de co-génération selon la revendication 1 caractérisée par un mode de fonctionnement d'été selon lequel le circuit de l'échangeur EPAC débite dans le circuit de chauffage primaire de BACS avec un transfert de calories vers l'extérieur par l'échangeur auxiliaire EXADR de la chaudière CHDR. 6. Installation de co-génération selon la revendication 1 caractérisée par une dérivation à l'entrée du circuit des radiateurs, cette dérivation contenant une soupape différentielle SOUDI passante si la pression à l'entrée du circuit des radiateurs est supérieure à la pression dans la branche de retour des radiateurs. 7. Installation selon la revendication 1 caractérisée en ce que la chaudière CHDR est une chaudière à condensation. 8. Procédé de co-génération mis en oeuvre par l'installation selon l'une quelconque des revendi- cations ci-dessus caractérisé en ce qu'au delà d'une température critique, on transfère à travers BACS la chaleur provenant de l'échangeur de pile à combustible EPAC vers l'échangeur auxiliaire EXADR de la chaudière. 9. Procédé de co-génération selon la revendication précédente caractérisé en ce que la température critique est celle dangereuse pour l'échangeur de pile à combustible EPAC. 10. Procédé de co-génération selon la revendication précédente caractérisé en ce que la température critique est celle dangereuse pour l'échangeur de pile à combustible EPAC et pour le ballon d'eau chaude sanitaire BACS.