Brevet FR2930269A1 — publié le 20091023

La présente invention du nom de "Bouclier Climatique" concerne un dispositif pour économiser en grande quantité les besoins en énergie (chaleur en hiver et froid en été) dans les constructions habitables neuves ou en rénovation. Partant du constat que la température moyenne du sol à 2.50m de profondeur reste constante quelles que soient les saisons, que cette température moyenne constante est comparable à celle des caves à vin et se situe entre 13°C et 15°C. Ce dispositif prétend : Dès lors que cette source permanente d'énergie chaleur contenue dans la terre est constante, disponible et gratuite, il reste à maîtriser sa distribution par des moyens techniques et de véhiculer cette chaleur contenue dans le sol pour la transmettre à L'air en passant par un échangeur hydraulique. Un capteur est réalisé dans le sol de la cave à partir d'un circuit hydraulique type "plancher chauffant". Ce circuit hydraulique traversera le mur des fondations de la cave pour continuer son chemin en prenant comme support les murs périphériques des fondations jusqu'à la hauteur du sol pour être raccordé à un échangeur thermique eau/air. L'air chargé de la température issue de la terre via le réseau hydraulique sera insufflé dans le dispositif fonctionnant en circuit d'air fermé. Ce dispositif est constitué de plaques standard en polystyrène fig. 2 qui s'emboîtent entre elles de façon contiguë latérale et/ou verticale. Cet ensemble de plaques formant le dispositif dispose de plusieurs types de plaques. Le début du circuit commence par la plaque de départ de circuit fig. 1 qui dispose d'une entrée d'insufflation d'air (1) et une sortie d'aspiration d'air (2), d'une plaque d'angle de murs à 90° fig. 3, la plaque de retour du circuit d'air, fig.4, et la plaque d'angle à 45°(ou 35°) de pignon. (Fig.5) Les plaques se collent sur un côté avec du ciment sur l'extérieur des murs, elles renforcent l'isolation. L'autre côté de la plaque est face à l'extérieur il est recouvert de crépi. La particularité de la plaque résulte dans le fait qu'elle est constituée de deux passages d'air identiques formant chacun un couloir parallèle à l'autre. Un couloir côté mur appelé lame d'air intérieur (3) et un couloir côté crépi appelé lame d'air extérieur (4). Chaque couloir d'air est identique avec une entrée (5) et une sortie (6). En reliant plaques entre elles par leurs guides d'ajustement mâle (7) et femelles (8) d'une façon continue et horizontale (une plaque à une autre plaque) ainsi de suite on rallonge d'autant le couloir d'air formant ainsi une lame d'air intérieur et une lame d'air extérieur. Ces lames d'air circulent. Elles arrivent à un angle de mur à 90°. La plaque d'angle à 90° permet la continuité du circuit périphérique des lames d'air pour arriver au début du circuit formant la première rangée de plaques, située généralement au sol. Au demeurant, la plaque d'entrée d'air figl (insufflation d'air) et de sortie d'air (aspiration d'air) sera posée en premier. Cette plaque est constituée de deux conduits cylindriques et parallèles placés perpendiculairement à l'axe des couloirs. Le premier conduit (9) (entrée d'air dans la plaque) passe directement de extérieur (côté crépi) pour déboucher directement dans le couloir intérieur (côté mur) qui ne dispose que d'une sortie orientée (10) donnant ainsi le sens du mouvement d'air dans le couloir intérieur. L'air est insufflé à partir de la turbine d'air de l'échangeur thermique. Le mouvement d'air entre par la plaque de départ fig.l grâce au conduit cylindrique (9) qui alimente directement la larve d'air intérieur (3). L'air chemine de plaque en plaque, fait la périphérie de la maison pour arriver en butée sur la plaque de départ. Fig 1. A chaque extrémité de leurs couloirs d'un passage vertical (Il) vers le haut et/ou un vers le bas, avec la même section que celle du couloir. Au demeurant ce passage est obstrué par une fine membrane (12) de polystyrène obtenue par une emprunte fragilisée en relief négatif qu'il suffit de découper à la demande pour obtenir le passage de l'air vers le haut pour la première rangée. Cette opération se fait simultanément sur les deux couloirs. La pose de la deuxième rangée, commence en plaçant une première plaque standard au dessus de la dernière plaque de la première rangée en ajustant les passages d'air verticaux en bas de cette plaque de la deuxième rangée sur les passages hauts de cette dernière et en réalisant les passages d'air en enlevant les membranes (12). La seconde rangée de plaques se pose dans les mêmes conditions que la première et ainsi de suite. Quand les lames d'air arrivent devant une porte faisant obstacle ou une fenêtre, elles montent en zigzag pour passer par-dessus et continuer le cheminement de la lame d'air intérieur en spirale montant pour arriver à la fin du parcours de la lame d'air intérieur pour terminer par la plaque de retour fig. 4 et se transformer en lame d'air extérieur en spirale descendant. . Cette plaque de retour fig. 4 est conçue pour faire passer l'air du couloir intérieur (3) dans le couloir extérieur (4), à partir du principe que le couloir intérieur (3) ne débouche pas à l'extrémité de la plaque, il fait un virage à 180° pour passer par la fenêtre intérieure (13) de passage d'air pour sortir parallèlement du même côté de l'entrée et du même côté de la plaque, le mouvement d'air s'inverse grâce ce passage (13) et devient 1 mouvement d'air descendant de la lame d'air extérieur (4) coté crépi. Il suit le même itinéraire que la lame intérieure pour arriver à la plaque de départ Fig.1 mais par le couloir extérieur. L'air sort par le second conduit cylindrique (14) (aspiration d'air) de la plaque de départ pour être aspiré par la turbine en passant dans l'échangeur thermique pour être régénéré et réintroduit à nouveau dans le conduit d'entrée du dispositif. Ce dispositif fonctionne en circuits d'air (et d'eau) fermés avec tous les accessoires de sécurité et de régulation d'usage. Ce dispositif se comporte en véritable � Bouclier Climatique �. Son but est de réduire d'une façon importante le delta T° d'air, facteur de déperditions entre les parois (extérieur et intérieur) d['une habitation. L'ensemble est du mouvement d'air est gérer par l'échangeur thermique suivant les techniques thermostatiques des seuils de températures. En hiver, dès que la T° extérieure de l'air est inférieure à la T° d'air de la lame d'air la turbine insuffle l'air dans le circuit. Le débit d'air varie en fonction du delta T° pour atteindre une amplitude de 7°C. En été dès que la T° d'air dans la lame d'air extérieure dépasse 25°C la turbine insuffle de l'air frais dans le circuit, la dès que la T° de lame d'air extérieure atteint la valeur de 24°C la turbine s'arrête. En hiver, l'économie de 1°C par une température de -7°C pour obtenir une température d'air intérieur de + 19°C représente 7% d'économie. Soit un delta de 26° pour 100% de consommation. Grâce à ce dispositif, dans la mesure ou la température moyenne de la lame d'air en mouvement, apportée par une entrée air de 14°C à la surface des murs (avec une vitesse et un système de régulation appropriés) pour en sortir avec une chute de 7°C soit une T° moyenne de 10.5°C par -7°C, le delta moyen serait de 10°C au lieu de 26°C. En été, aux phénomènes climatiques de la température de l'air s'ajoutent les phénomènes de rayonnement du soleil, sur les murs, transformant ceux-ci en véritables accumulateurs de chaleur et en période de canicule (plus ou peu de différence T° entre le jour et la nuit) les conséquences sont encore plus grandes. Grâce à ce dispositif, les effets pervers d'accumulations et de canicule sont réduits voire sans effet. A ce jour, il n'existe pas de produit comparable au � bouclier climatique �. Les dessins annexés illustrent l'invention : La figure 1 représente en coupe la plaque de départ d'air face à l'échangeur thermique. La figure 2 représente la plaque standard avec ses couloirs de circulation d'air. La figure 3 représente la plaque angle à 90° avec ses deux couloirs de circulation d'air La figure 4 représente la plaque de retour du circuit d'air La figure 5 représente la plaque angle 45° ou 35° de façade pignon avec ses deux passages d'air. REVENDICATIONS1) Dispositif d'économies d'énergie pour diminuer le delta de la température d'air en toutes saisons, entre l'air extérieur et l'air l'intérieur, d'une habitation, caractérisé en ce qu'il comporte un ensemble de plaques à double couloirs de circulation d'air parallélépipèdes rectangle en polystyrène expansé reliées entre elles par des guide d'ajustement mâles (7) et femelles (8) plaques collées par ciment aux murs, installé d'une façon contiguë, et superposés pour couvrir la périphérie des murs extérieurs d'une habitation. 2) Dispositif, selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte deux cavités creuses indépendantes parallèles et débouchant avec entrée et sortie formant chacune un couloir appelé lame d'air intérieur (3) avec un mouvement de déplacement d'air, et second couloir d'air identique appelé lame d'air extérieur (4) avec un mouvement inversé de déplacement d'air.figl et 2 3) Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce qu'il comporte une première plaque appelé plaque de "départ" fig 1 constitué d'une entrée d'air (1) pour alimenter la lame d'air intérieure (3) appelé " bouche d'insufflation d'air" qui passe directement à partir de la face côté crépi du panneau d'air à la lame intérieure (3) côté mur. La direction du mouvement d'air se réalise du fait que le couloir (3) d'entrée d'air est borgne et n'à qu'une sortie (10) pour rejoindre le panneau contigu pour prolonger le couloir d'air (3) intérieur de la plaque en plaque. 4) Dispositif, selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comporte une plaque d'angle à 90° fig. 2 également à double couloir d'air intérieur (3) et extérieur (4) indépendants et parallèles pour permettre la continuité du cheminement périphérique de l'air autour de l'habitat et réaliser la première rangée de panneaux. 5) Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comporte un passage vertical d'air ascendant/descendant entre plaques (situé aux quatre extrémités de la plaque) et fait passer l'air de la première lame d'air intérieur (3) de la première rangée de plaque à la rangée supérieure de plaques en continuité de la première lame d'air (3) et de continuer ainsi de suite l'installation ascendante et spirale de la première lame d'air autour de la maison. Ce passage est réalisé par la rupture ou découpe de la membrane (12) une empreinte en creux de fragilisation en polystyrène. 6) Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il comporte d'une plaque de retour d'air fig. 4 appelé "plaque de retour d'air" constitué d'un seul couloir, dont la continuité est disposée en "U" dans le sens de la longueur avec son entrée côté intérieur (3) coté mur et sa sortie côté extérieur (4) côté crépi ou peinture. Ce "U" est obtenu grâce à la fenêtre intérieure de passage d'air (13) réalisant le passage de la lame d'air intérieur (3) à la lame d'air extérieur (4) avec la même continuité du déplacement d'air pour commencer son mouvement périphérique descendant en spirale pour rejoindre la plaque de départ et de retour d'air . 7) Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce qu'il comporte une bouche de sortie (2) de la lame d'air extérieur (4) côté crépi par la " bouche d'aspiration " d'air situé dans la plaque de "départ et de retour d'air " d'air fig. 4 réalisé par un conduit cylindrique (14) et perpendiculaire au couloir d'air 4. 8) Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce comporte un échangeur thermique air/eau fonctionnant avec une turbine d'air à circulation fermée pour le mouvement d'air des lames d'air intérieur et extérieur des panneaux, cet échangeur thermique est équipé des ses accessoires de mise en mouvement des fluides air/eau.50