Brevet FR2902180A3 — publié le 20071214

FR 2902180 A3 20071214 FR 0605279 A 20060612 -1- La présente invention concerne un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, conçu pour utiliser la plus grande partie de l'énergie évacuée par les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) à simple flux. Aujourd'hui, cette énergie est systématiquement perdue. Certaines installations, dites à double flux , permettent d'économiser une partie de l'énergie nécessaire pour chauffer l'air neuf indispensable, mais ne permettent que faiblement d'utiliser la quantité constante de chaleur correspondant au débit d'air évacué. Le dispositif selon l'invention permet de remédier à cet inconvénient. En effet, selon une première caractéristique, le ventilateur d'extraction de VMC comprend une batterie de récupération, installée sur la boucle froide d'une pompe à chaleur eau/ eau qui constitue nécessairement le mode de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. En complément, l'équilibre thermique de la boucle est assuré avec un récupération sur l'air extérieur d'abord, puis en options sur l'énergie solaire (utilisée alors aussi à des fins de chauffage et non seulement de production d'eau chaude sanitaire), sur une énergie thermique annexe (chauffage urbain, chauffage au bois, au gaz, etc...), sur un appoint électrique, mais aussi sur l'eau potable, qui peut donc être utilisée à des fins de chauffage. En outre, l'insertion de ventilo convecteur sur la boucle permet l'été, un rafraîchissement à titre gratuit . Deux figures présentent le dispositif, pour une utilisation sur un bâtiment avec une chaufferie centralisée ou des chaudières individuelles. Les installations, dans les deux cas du même type, comprennent une pompe à chaleur eau/eau (1), produisant l'énergie nécessaire au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, via un ballon avec batterie chaude et volume tampon (7). La boucle froide est réchauffée par une batterie installée sur l'extracteur de ventilation mécanique contrôlée (2). En appoint, l'air extérieur est utilisée pour le réchauffage via un aéro refroidisseur (4) ou une centrale d'air (5), puis un ballon tampon (6) avec batterie d'échange sur eau potable (option), chauffage d'appoint (solaire, gaz, bois, chauffage urbain, etc...), et chauffage électrique, et/ou réchauffeur d'air sur VMC (3). Le régulateur (9) permet de contrôler la température de la boucle en fonction de la température extérieure, et de la nature de l'énergie d'appoint apporté au ballon (6) (priorité sur l'eau potable si elle est utilisée, l'énergie solaire, l'énergie biomasse ou renouvelable, le chauffage urbain, l'énergie gaz, puis l'énergie électrique sur l'eau et l'air). L'installation d'un ventilo convecteur (8) permet, l'été, un rafraîchissement de l'ambiance. Il est à noter que le nombre d'équipements (2), (7), (4) ou (5), et (6), pour un projet donné, dépendent de la géométrie du projet et des puissances misent en jeu, sans remettre en cause le dispositif présenté qui reste identique. Ce dispositif est particulièrement adapté aux constructions urbaines de bâtiments tertiaires ou de logements individuels, pour lesquelles l'utilisation de pompes à chaleur sur forages verticaux ou réseaux géothermiques enterrés est impossible. Il permet une économie substantielle de l'énergie thermique consommée (de l'ordre de 50% pour une boucle froide 7 C/2 C, pouvant être sensiblement augmentée dans le cas de températures plus basses), est compatible avec les exigences d'utilisations d'énergies propres, sûres (pas de gaines gaz, pas de VMC gaz) et renouvelables, et permet une gestion individualisée aisée des charges de chauffage, les Ib -2- charges communes pouvant être réparties proportionnellement à l'énergie électrique consommée par chaque pompe à chaleur. De plus, il permet sans surcoût un 50 rafraîchissement sensible l'été. REVENDICATIONS 1) Dispositif à récupération d'énergie caractérisée en ce qu'il comporte une pompe à chaleur eau/eau (1) satisfaisant aux besoins de chauffage, et d'eau chaude sanitaire via un ballon avec batterie et ballon tampon (7), pour laquelle l'extracteur de ventilation mécanique contrôlée est conçu pour réchauffer la boucle froide de la pompe à chaleur via une batterie d'échange (2) 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'équilibre thermique de la boucle froide est assuré en complément, par utilisation de l'air extérieur via un aéro refroidisseur (4) ou une centrale d'air (5), puis un ballon tampon avec batteries d'appoint à eau et/ou électrique (6), et/ou un réchauffeur d'air électrique (3). 3) Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce que l'énergie solaire et/ou l'eau potable peuvent être utilisés à des fins de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, par échange sur le ballon (6) 4) Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce que la gestion des apports thermiques sur le ballon (6) est réalisée par un régulateur (9), en favorisant les énergies gratuites (eau potable), puis les énergies renouvelables (solaires, biomasse, etc...) 5) Dispositif selon les revendications 1, 2, et 3, caractérisé en ce que l'installation d'un simple ventilo convecteur (8) sur l'installation de production de 20 chaleur permet un rafraîchissement des locaux.