Brevet FR2905072A1 — publié le 20080229

La présente invention concerne l'automatisation d'un système modulable fixe et ou transportable conçu pour lutter contre les incendies se déclarant en secteur géographique divers, non confinés donc externes à toute construction humaine en Extérieur. - Le système (A ) FIGURE A est autonome car intégrant autour et à l'intérieur d'une construction ignifugée ( B ) , une , voir ûX- Cuves ( C) contenant ûX- litres d'un élément liquide (D) de type : Retardant , mousse ou eau destiné à la prévention ou à la lutte directe contre le feux. - L'élément principal d'épandage (E) Canon à Eau peux être fixé au système (A) ou relié à celui-ci par un conduit de type tuyau (F) flexible et ignifugé de dimension divers.*Fig : E Les systèmes de mise en oeuvre de l'action d'épandage peuvent être divers : Automatisé, Déclenché à distance, sur minuterie, manuel : 15 - Au moyen d'un calculateur préprogrammé (G Figure Z) intégré au système (A) permettant une analyse en temps réel de la température extérieure, de la vitesse du vent et de la composition de l'air. . Le seuil critique atteint par l'un de ces trois vecteurs ou par l'ensemble de ceux-ci, déclenche la mise en oeuvre de la pompe (H) elle-même 20 - alimentée en énergie par un système de pile à combustible (1) ou par toute autre source électrique externe (J) Permettant au système d'épandage assuré par une pompe autoalimentée (M) Et (E) d'entrer en action selon un vecteur de 360 : FIGURE B . Un Système de minuterie interne (K) vient compléter le système de 25 - mise à feux tout comme un système (L) de liaison GSM système complémentaire de mise en oeuvre nécessaire en cas de défaillance de (G FIGURE Z). L'élément optionnel autonome (M) FIGURE C & Z de détection et transmission à distance de données, intégrant un système identique à (G) 30 - peut être intégré au système (A ) s'en limitation d'éléments assurant ainsi une couverture de détection maximale installée autour du dispositif principal d'extinction dans ce cas ( G ) n'est pas intégré à ( A ) L'élément optionnel (M) est autonome car alimenté en énergie par 35 - panneau solaire où et pile avec option d'autres sources. 2905072 -2- L'ensemble du système (A) est auto protégé par un système de brumisation de Vapeur d'eau (N), il est réutilisable et interconnectable à d'autres éléments similaires ou a tout autre véhicules de lutte contre les incendies 40 - exploités à ce jour sa version verticale PLAN : W est fixe. Il est Aérotransportable, peux être fixe ou installé sur tout support de transport ; remorque, véhicules etc. Totalement Automatisé et Autonome le déclenchement du Système d'épandage ne nécessite aucune action ni présence humaine. 45 - Les combinaisons et scénarios de mise en ouvre sont multiples FIGURE D . Des cuves modulaires de ùX- Litres en matière souple peuvent assurer une capacité de réserve à distance. REVENDICATIONS 1) Système autonome et automatisé d'épandage de produits de lutte contre l'incendie en extérieur caractérisé en ce qu'il comporte : - Une ou plusieurs cuves de stockage de produits de lutte contre le feu - Un canon à eau - Une pompe commandée par un calculateur analysant en temps réel, La Température extérieur La vitesse du vent et la composition de l'air, 2) Système selon la revendication 1 caractérisé en ce que le calculateur peut être intégré ou relié par liaison GSM au système autonome et automatisé d'épandage 1O 3) Système selon la revendication 1 Caractérisé en ce qu'il comporte une alimentation par piles ou panneaux solaires. 4) Système selon les revendications 1 et 3 caractérisé en ce qu'il comporte un système d'Autoprotection par Brumisation.