Brevet FR2896307A1 — publié le 20070720

La présente invention concerne un dispositif pour assurer le fonctionnent en autarcie d'un climatiseur monobloc type P.A C en situation cloîtrée sans admission directe d'air neuf par l'extérieur. A ce jour, tous les systèmes de climatisation à condensation à air ont la servitude pour leur 5 bon fonctionnement d'avoir un accès direct à l'extérieur pour capter l'air de l'échangeur condenseur. La technique existante a comme conséquences directes une lourdeur d'installation et dans certains sites : Soit, il est techniquement impossible de réaliser une installation de climatisation où soit, 10 une interdiction de règlement privé ou publique (sites classés) interdit la réalisation. Le dispositif selon l'inventeur, échappe à ces servitudes. Il permet d'installer un système de climatisation en milieu caché, confit, restreint comme les combles perdus dans les maisons individuelles. Ces combles fermés, (ventilés par tuiles à douilles et chatières, sont sans isolation. 15 Ce dispositif permet le fonctionnement du climatiseur monobloc classique de respirer l'air ambiant des combles sans risque de surchauffe de l'appareil. La réalisation : Création d'une chambre de mélange d'air dans un climatiseur monobloc classique à condensation à air situé entre l'hélice du ventilateur d'air du condenseur et le condenseur 20 par l'adjonction d'air froid (ou chaud) à l'aide d'un conduit déviateur d'air contrôlé à partir du plénum de diffuseur d'air ambiant en sortie de l'évaporateur. Les dessins annexés illustrent l'invention. La figure 1 représente en coupe, le dispositif de l'invention, intégrée au monobloc en fonctionnement normal réduit du flux d'air dévier alimentant la chambre de mélange d'air. 25 La figure 2 représente en coupe, le dispositif de l'invention intégrée au monobloc en fonctionnement maximum du flux d'air dévier alimentant la chambre de mélange d'air. En référence à ces dessins, le dispositif comporte un climatiseur condensation à air type monobloc, carrossé d'un plénum (1) avec une reprise d'air d'ambiant (2) recyclé par l'évaporateur (3) qui assure la 30 fabrication de l'air froid (ou chaud) (4) pour diffuser et orienter en sortie( 5) l'air froid d'ambiance pour l'habitat et en sortie (6) de l'air froid (4) dévié du plénum (1) vers la chambre de mélange (10) du condenseur (11). A l'aide du conduit déviateur d'air (7), aux extrémités coudées à 90 ( 8) une entrée d'air située en sortie (6) avant supérieure du plénum (1) permet de rejoindre l'entrée arrière ( 9) 35 pour alimenter en air dévié (4) la chambre de mélange d'air (10) du condenseur (11) en passant par le registre contrôle et de débit d'air (12) en position de fonctionnement avec un minimum de débit d'air du volet (13 ). Ce volet (13) est commandé par un moteur directionnel (14) régulé par un aquastat de sécurité de température d'air (15), situé dans la chambre de mélange d'air (10) du condenseur (11). 40 Les mouvements d'air pour l'évaporateur (3) sont assurés par la turbine (16.) et pour le condenseur (I1) par le ventilateur (17.) du compresseur monobloc (23). Le fonctionnement de la chambre de mélange d'air (10) est constamment alimenté en reprise d'air (21) des combles par l'aspiration du ventilateur (17.) et la pression de la turbine (16). La chambre de mélange d'air (10) dispose pour son fonctionnement d'une une entrée d'air (18) des combles pour répondre au débit d'air du condenseur (11) et de l'admission d'air froid (4) par l'entrée (9). L'air chaud (21) admis à l'entrée (18) et l'air froid (4) à l'entrée (9) sont mélangés dans la chambre de mélange d'air (10) et sont rejetés en air mélangé (19) dans les combles (22) en passant par le condenseur (11). Le volet de passage d'air (13) a la particularité d'être percé (20) au centre pour assurer un débit minimum constant d'air même en cas de panne du moteur (14) afin d'obtenir une température d'air mélangé comparable à la température d'air extérieur. En cas de dépassement limite de température d'air, la sécurité de 1'aquastat (15) met le volet d'air (13) en position (25) de passage intégral de l'air afin de rétablir la température normale d'air au fonctionnement du condenseur (11) et du compresseur (23).Dès que la température d'air mélangée (19) recouvre sa température de fonctionnement initiale le volet d'air en position (25) reprend la position (13) initiale de fonctionnement. Le volet d'air (13) du registre de contrôle de débit d'air (12) travaille constamment en situation fermée (13) quand le moteur est au repos, le passage (20) de débit d'air calibré permettant de faire fonctionner le condenseur (11) avec des températures d'amenées d'air des combles (21) très élevées pour obtenir une température d'air de travail mélangé (19) dans la chambre de mélange d'air (10) égal à la température d'air limite extérieur de fonctionnement du compresseur (23) alimenté en liquide réfrigérant par le tube capillaire (24). REVENDICATIONS 1. Climatiseur à condensation par air, sans prise d'air directe sur l'extérieur, fonctionnant en autarcie d'air, caractérisé en ce qu'il comporte , une chambre de mélange d'airs (10) alimentée par le conduit (7) déviateur d'air froid (4) en été et chaud en hiver situé, en sortie supérieure (6)du plénum (1) pour alimenter la chambre de mélange d'air (10) située devant le condenseur (11) en passant par l'entrée arrière (9) de la chambre de mélange (10). 2 .Climatiseur selon la revendications 1 caractérisé en ce que le conduit déviateur (7) d'air froid (4) est contrôlé par un registre (12) motorisé (14) commandé par un aquastat (15) de sécurité de température d'air situé dans la chambre de mélange d'air (10) . 3. Climatiseur selon la revendication 2 caractérisé en ce que l'aquastat (15) de contrôle de la température de l'air dans la chambre de mélange d'air (10) est situé entre l'hélice du ventilateur (17) et le condenseur (Il). 4. Climatiseur selon l'une des revendications de 1 à 3 caractérisé en ce que la chambre de mélange d'air (10) alimentée en air par les amenées d'air (21) des combles par l'entrée (18) et par le conduit du déviateur d'air (7) à partir d'une quantité déviée (6) de l'air ambiant ( 2 ) transformé en air froid (4) par l'évaporateur (3) pour atteindre l'entrée arrière (9) de la chambre de mélange d'air (10). 5. Climatiseur selon l'une des revendications de 2 à 4 caractérisé en ce que le volet d'air (13) du registre régulateur d'air (12) est en son centre (20) percé pour garantir, même en cas de panne du moteur (14) un passage (20) minimum de débit d'air suffisant et constant, permettant l'alimentation en air froid (4) de la chambre de mélange d'air (10) afin d'obtenir le niveau de température d'air mélangée (19 comparable à la température d'air extérieure. 6. Climatiseur selon les revendications de 2.à 5 caractérisé en ce que le volet d'air (13) du registre de contrôle de débit d'air (12) travaille constamment en situation fermée (13) quand le moteur est au repos, le passage (20) de débit d'air calibré permettant de faire de fonctionner le condenseur (11) avec des températures d'amenées d'air des combles (21) très élevées pour obtenir une température d'air de travail mélangé (19) dans la chambre de mélange d'air (10) égal à la température d'air limite extérieure de fonctionnement du compresseur (23) alimenté en liquide réfrigérant par le tube capillaire (24). 7. Climatiseur selon les revendications 2 à 6 caractérisé en ce que, en cas de dépassement intempestive de la température limite de fonctionnement de l'air mélangé (19), l'aquastat de sécurité (15 ouvre en totalité le volet d'air (13) pour être en position ouverte (25) permettant ainsi le passage intégral de l'air froid (4) assurant le bon fonctionnement du condenseur (11) et du compresseur (23) malgré une température d'entrée d'air (21) très élevée puis, dès que la température d'air mélangé (19) recouvre sa température d'air initiale de fonctionnement, le volet d'air ( 25) reprend la position du volet d'air (13).