Brevet FR2882808A1 — publié le 20060908

DOMAINE DE L'INVENTION: Le chauffage et le rafraîchissement. Le bâtiment en général: tertiaire, industrie, logements, pavillons. Les constructeurs d'ensembles modulaires: base de vie Europe et Pays tropicaux. La construction navale: paquebots de croisière, navires de commerce. Les constructeurs de cloisons de bureaux: tertiaire et industrie. Les installateurs concernés sont les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de chauffage et génie climatique, les entreprises de plaquistes et de plâtrerie, les installateurs maritimes et modulaires et cloisonnement. Les décideurs seront les maîtres d'ouvrages, les architectes, les bureaux d'études thermiques. Ces cloisons calorifiques font partie de la nouvelle conception des produits associant le maximum d'industrialisation abaissant considérablement le temps d'exécution sur chantier et, par ce fait, le produit est plus compétitif. Ce système fonctionne de manière hydraulique soit avec un liquide caloporteur chaud de 30 à 60 , soit froid de 10 à 18 . A ce jour, des essais thermiques ont eu lieu et ont été validés par un Institut Universitaire en technologie (I U T) en génie climatique. ETAT DE LA TECHNIQUE: Actuellement le chauffage hydraulique est élaboré à partir des énergies suivantes: électricité, gaz naturel ou propane, fioul, solaire, géothermie, bois ou paille. Les installations sont constituées de la façon suivante: chaudière ou générateur avec brûleur produisant l'eau chaude. Cette énergie est distribuée vers des émetteurs ou radiateurs; la liaison entre ceux-ci est constituée de tuyauteries avec entrée et sortie vers le générateur. Les régulations sont de type général (immeuble) ou individuel (logement) ou par émetteur (local). Concernant le rafraîchissement, les générateurs sont généralement des pompes à chaleur, la distribution est effectuée vers les émetteurs (plancher chauffant) et prochainement cloison calorifique; les tuyauteries de transfert exposées dans les locaux à température ambiante feront l'objet d'une bonne isolation pour éviter la condensation. D'autres moyens de chauffage existent: gaz ou électrique fonctionnant sur l'air ambiant ou climatisation dont le fonctionnement n'a pas d'origine hydraulique. Donc le système avoisinant les cloisons calorifiques est celui des planchers chauffants mais ceux-ci ont des inconvénients majeurs lors de l'élaboration à la construction un espace supplémentaire de 14 cm minimum se traduisant par une plus value des travaux de gros oeuvre, autre inconvénient lors de la fermeture de la vanne de régulation les calories stockées dans la chape continuent à se diffuser malgré l'arrêt du fluide chauffant, ce qui se traduit par des plages d'inconfort, l'autre inconvénient provient du fait que la mise en régime d'un plancher chauffant est au moins égale à 36 heures à la mise en service de celui-ci. Dans le cas d'installation de cloison calorifique, la mise en régime et l'arrêt de la diffusion sont immédiats. De plus, celles-ci sont idéales lors de la rénovation d'un bâtiment (nouveaux plans de positionnement des cloisonnements). Ces cloisons peuvent être installées également dans les parties mansardées. Autre avantage du procédé : il peut être couplé à une installation par radiateurs et fonctionner à 55 -paramètre impossible avec des planchers chauffants. Les prix moyens constatés à ce jour sont de 38 euros le m2 pour le plancher chauffant, 22 euros pour les radiateurs et 30 euros pour les cloisons calorifiques. Prix moyens d'installations de chauffage établis au m2 de la surface habitable, isolation RT2000 zone climatique: France 112. L'INVENTION CONSISTE: A produire industriellement des cloisons calorifiques avec les phases suivantes: unités de tôlerie, de rainurage, de cintrage de tuyauteries, d'assemblage, d'emballage et de palettisation. Cet élément de cloison calorifique intègre une structure en tôle préformée ou en isolant servant de support à un tuyau conformé en serpentin destiné à véhiculer un liquide caloporteur constitué d'une structure de forme carrée ou rectangulaire munie d'une pluralité de nervures Conformé en serpentins aptes à recevoir des tuyaux, ladite face de cette structure étant revêtue d'une plaque de finition rapportée par collage. Dans une seconde forme, un coffret de connexion peut être rapporté à l'ensemble. Autre solution, les tuyauteries peuvent être installées de façon indifférente verticalement, horizontalement ou autre. Autre application: un bâti avec une tôle supportant les tuyauteries sera prévu. Dans ce cas, un treillis ou toile de jute sera rapporté par collage afin de faciliter l'accrochage du plâtre. DESCRIPTION DES FIGURES: La figure 1 représente un panneau d'une hauteur totale de 2,60m et une largeur d' 1,20m. La figure 2 représente le détail de la tôle (2), des tuyauteries (3) et émission (13). La figure 3 représente une coupe du système. Les figures 4 et 5 représentent une coupe du coffret de connexion. La figure 6 représente le coffret de connexion. La figure 7 représente le détail du raccordement hydraulique. La figure 8 représente 3 cloisons dont une seule est dotée d'un coffret. Les figures 9 et 10 représentent les différentes possibilités d'installations. La figure 11 représente la position horizontale. La figure 12 précise le détail de la cloison. La figure 13 représente le détail d'une autre conception de tuyauteries en trois parties. 40 La figure 14 représente le système par escargot. Les figures 15, 16,17 et 18 représentent les différentes applications. La figure 19 représente le bâti destiné aux plâtriers staffeurs. La figure 20 représente un schéma d'installation de cloison calorifique. La figure 21 représente un système sur bâti avec feuillard de maintien. Les figures 22,23 et 24 montrent les équipements destinés au rainurage. Les figures 25 et 26 représentent des cas courants d'installations. Les figures 27,28 et 29 illustrent d'autre cas d'installations. LEGENDE: 1 Largeur cloison industrielle la Emplacement disponible 2 Epaisseur cloison (standard) 2a Epaisseur (différente) 3 Tube d'émission de calories 3a Robinet thermostatique éventuel 4 Coffret de connexion épais standard 4a Coffret de connexion épais différente 4b Coffret (autre emplacement) Sens de circulation 6 Plaque d'émission de la cloison 6a- Profondeur 21,17,15,14,12 mm 7 Support arrière 8 Cornière de maintien 9 Insonorisant ou isolant Pli de la plaque d'émission 11 Support vertical 12 Plaque de transmission 12a Epaisseur différente 13 Sens de l'émission calorifique 14 Collecteur de raccordement 15 Fixation d'attente pour terminaison 16 Visserie de fixation 17 Raccord de sertissage 18 Vanne d'isolement 19 Purgeurdécompresseur 20 Tuyau d'alimentation 21 Coffret pour alimentation basse 22 Coffret pour alimentation haute 23 Vers autres cloisons calorifiques 24-Autres sorties 25 Cloison calorifique avec coffret bas 26 Cloison calorifique avec coffret haut 27 Prise de pression ou température 28 Collage et produit anti-condensation 30 Cloison sans coffret alimentation bas A Hauteur du coffret de connexion B Largeur dito D Contre épaisseur du coffret E Porte d'ouverture F Loqueteaux magnétiques G Retour pour fixationJ Repérage d'utilisation K Percement pour fixation du coffret L Détail des empreintes M Plan de tuyauteries horizontales N - dito escargots 0 Détail tuyaux 31 - dito haut 32 Cloison calorifique avec coffret 33 Cloison sans coffret 34 Chaudière Radiateur classique 36 -Collecteurs avec purgeurs 37 Epaisseur cloison 5Omm 38 - 6Omm 39 - 72mm Cloison classique 41 Détail des empreintes 42 Plâtriers éléments de base 43 - Plâtriers éléments supérieurs 44 Fixation des éléments supérieurs Entretoises 46 Piètements et fixations plafonds 48 Elément intermédiaire 49 Elément supérieur Modulateur d'empreintes 51 - Résistance électrique 52 Tuyau eau chaude ou surchauffée 53 Thermostat de régulation 54 Alimentation électrique Pompe de circulation 56 Tuyauterie départ 57 - retour 58 Support du modulateur 59 Sonde de température Montée ou descente 61 Feuillard 62 - Renfort 2882808 4 H Réservations auto- défonçables I Réservation ouverte pour des tuyauteries DESCRIPTIF COMPLET La présente invention a pour but de concevoir dans le secteur industriel une cloison calorifique, chauffante ou rafraîchissante, destinée au bâtiment en général, locaux d'habitation, tertiaire et industrie, et ceci, pour la diffusion calorifique. Nous pouvons également utiliser cette cloison calorifique pour la récupération solaire et, dans ce cas, cet élément est fixé derrière un élément extérieur: murs, placage. Cette cloison est destinée à être incorporée dans des éléments standards de 600 à 2400mm de largeur avec des hauteurs variables de 800 à 2600 mm. La pose de cette cloison s'effectuant à la rénovation ou à la construction des bâtiments. Cette cloison est destinée au bâtiment: constructions neuves, rénovation, aménagement. Aux cloisonnistes de bureaux, cloisons en général en bois mélaminé aux constructeurs de bâtiments modulaires: ceux qui construisent des bâtiments provisoires (base de vie pour les chantiers en construction) ou des constructions préfabriquées réalisées dans des temps très courts, à la construction navale (paquebots). Cette cloison a une application de diffusion ou de récupération des calories ou de rafraîchissement. Ces éléments chauffants pourront être constitués en revêtement soit de plaques de plâtre Placoplâtre (12) ou panneaux constitués de résine (12), Fermacell ou bois aggloméré mélaminé (12), Polyrey ou contreplaqué ou bien encore de cloisons métalliques acier ou tôle électrozinguée ou aluminium laqué ou pvc ou des revêtements en placoplâtre hydrofuge (locaux humides) ou Placoplâtre coupe feu pour des locaux spécifiques. Possibilité également d'installer des doubles ou triples revêtements. La diffusion calorifique ou frigorifique s'effectue au travers de ces revêtements (13). La largeur industrielle sera de 600-1120-1200 -1280 ou 2400mm. ' La hauteur sera soit de 800-1200-1600-2400-2500 ou2600 - en fonction de la demande européenne et mondiale, nous serons appelés à concevoir des largeurs et hauteurs différentes L'épaisseur sera de 34 à 72mm (37-38 et 39) voire plus ou moins (2). L'épaisseur avec le coffret(en option) (4) sera de 47mm (2 bis). Lorsque l'épaisseur des matériaux qui recouvrent les cloisons seront différentes, une contre épaisseur (D) sera prévue. Pour les constructeurs de bâtiments modulaires et les cloisonnistes spécialisés dans le mélaminé, nous avons prévu de concevoir un coffret de connexion (4a) d'épaisseur différente soit de 38 à 43 mm. Ces épaisseurs de cloisons peuvent être différentes en fonction de la demande de certains prescripteurs européens ou mondiaux. Exemple: Pays scandinaves Ou demande d'un coefficient supplémentaire d'isolation ou phonique supérieur à la norme actuelle. L'écartement (L) ou pas des tuyauteries (3) dans le montage industriel sera de 55 à 150 mm 45 mais dans des applications spécifiques ce pas pourra être différent en fonction des zones climatiques et des normes existantes. Cette cloison pourra être produite en cintrage et, par le fait, pourra être installée dans des parties de bâtiment arrondies (fig. 29). Dans ces emplacements où l'ameublement est 2882808 5 impossible l'installation de ce système est idéale.. Seules les cloisons système vertical (fig. 1) pourront être installées dans ces parties. Différents modèles de cloisons calorifiques seront élaborés: É tuyauteries verticales (fig.1) É tuyauteries horizontales (fig.13) É tuyauteries en escargots (fig.14) É procédé avec coffret de connexion bas (25) É procédé avec coffret de connexion haut (26) É procédé sans coffret. Ces cloisons pourront être installées par groupes de deux (25-30-26 et 31) (fig. 8 et 9) ou par groupes de trois (26-31-35) (fig.10) et, par ce fait, s'intégrer parfaitement dans une série de cloisons classiques (40) (fig.8-9-10 et 11) et également pour des éléments sur encadrement destinés aux plâtriers staffeurs (fig. 19).. Ces cloisons seront constituées d'un élément tôle galvanisée, aluminium ou autre (6 ou 41) ou feuillard (61) (fig. 21) ( plastifié afin d'éviter la condensation (28) à la surface de celui-ci), p.e.r., cuivre, aluminium ou pvc (3).dans des cas de tuyauteries en semi-rigide ceux-ci pourront être revêtus d'un complément de tuyauteries en aluminium et ceci pour les coudes a 90 et a 180 . Le logement d'empreinte de tuyauteries (41) sera soit en métal (tôle) ou matière isolante préformée (fig.41). Ces tuyauteries seront installées soit en vertical, soit horizontal, soit en escargots (fig.1-13 et 14). Ces cloisons sont destinées à être installées pour des épaisseurs de 40 à 80 mm, les épaisseurs standard étant de 60 ou 72mm. Celles-ci pourront être installées dos à dos (fig15-16 et 17). Ces éléments qui comporteront un pli (10) seront maintenus par des cornières galvanisées (8) de 2 à 3mm d'épaisseur ou bien par un carré en aluminium ou acier ou bien un U galvanisé de 30mm (11) de côté ou 40x30 ou 40x40. Dans le cas d'une épaisseur de cloison (2a) différente, la partie arrière sera constituée de contreplaqué de 4mm (7) ou nu ou de tôle d'aluminium ou acier ajouré ou de bois de placage partiel revêtu d'un voile de verre, ceci pour consolider l'ensemble et fixer le coffret de connexion éventuel et maintenir le complexe isolant. L'isolation (9) sera réalisée à partir de laine minérale ou laine de roche ou mousse de polyester ou polyuréthanne ou produit nouveau constitué de feuille d'aluminium avec vide d'air, le but recherché étant d'améliorer la performance thermique et phonique. Dans le cas du produit destiné aux plâtriers. Pour faciliter le transport, la manutention et la pose des cloisons calorifiques 12Oox260omm cas le plus répandu, le poids de celle-ci sera inférieur à 34kg, donc conforme au Code du travail. A la périphérie des cloisons, un emplacement (la) est disponible pour le passage d'autres prestations telles que téléphonie, informatique, électricité, plomberie ou autres. A la partie inférieure ou supérieure sera installé un coffret de connexion en option (4) en tôle électrozinguée noire, galvanisée ou en pvc, destiné à raccorder hydrauliquement soit deux à trois cloisons et l'arrivée et le retour du fluide (5). Ce coffret d'une épaisseur de 3 à 6/10 (4a ou 4b) sera fixé sur la cloison par plis(g) à 90 et des emplacements (k) destinés à la visserie; il comportera des encoches (i) permettant le passage des tuyauteries de distribution. Sur la façade de ce coffret seront prévus deux 2882808 6 orifices (h) autodéfonçables de 022mm permettant l'alimentation éventuelle vers l'avant de ce coffret. Pour le montage, le réglage et la maintenance, il est prévu une porte (e) dont les fixations par loqueteaux magnétiques(#) permettent un accès aisé. A noter que l'ensemble de ce coffret et la porte peuvent être revêtu d'une peinture, tapisserie ou enduit, ce qui rend son emplacement invisible. Seul le repérage industriel sera visible. Cette plaque d'identification sera fixée en saillie sur ce coffret ou pour les cloisons ne possédant pas de coffret sur l'élément lui-même. Cette plaque de repérage (j) informera l'usager de la présence de IO celles-ci et, par le fait, contribuera à éviter les dégradations dues à la pose d'éléments externes pouvant abîmer ceux-ci. Les dimensions de ce coffret seront de (a) 28Ommx3lOmm (b), l'épaisseur sera de 46mm. Dans le cas d'épaisseur différente(4a), une contre épaisseur est prévue (d). Nous nous réservons la possibilité de modifier ces dimensions par d'autres applications et normes Européennes et Mondiales. Dans ce coffret des collecteurs de distribution (14) comportant plusieurs départs de circuits; des purgeurs(19), des orifices (27) ainsi que l'arrivée et le retour des fluides et des prises de température et de débit et des vannes d'arrêt permettant la coupure pour raison de maintenance ou d'arrêt momentané. Dans le cas du produit destiné aux platriers-staffeurs, deux cadres en fer carré galvanisé de 35 ou 4Omm seront prévus, l'un constituant l'élément de base (42) et l'autre (43) constituant l'élément supérieur. Ces cadres seront soit emboîtés avec des parties mâles. réduites (44) ou fixés par boulonnage galvanisé ou autre système fiable.. La tôle qui supporte les tuyauteries sera fixée dans les montants. Le support de base (42) sera assez rigide pour recevoir éventuellement le poids de la cloison en brique qui fera la terminaison jusqu'au plafond, toutefois, une entretoise(45) sera prévue dans l'axe de cette transversale afin de sécuriser la non-déformation due au poids des briques. Les hauteurs seront de 100 -- 1200 plus 1200; la largeur étant de 2400. Une autre largeur de 1200 est prévue. Nous nous réservons le droit de modifier ces côtes en fonction de commandes spécifiques 30 pour d'autres destinations. par un produit approprié de façon à favoriser l'accrochage de l'enduit plâtre. Ces éléments seront produits soit en élément de base (seul) ou élément de base avec élément supérieur. Des emplacements seront prévus sur les côtés latéraux, le sol et le plafond pour des pattes de fixation ou patères permettant la fiabilité de ces éléments sur le cloisonnement. Procédé industriel d'éléments de cloisons calorifiques La production industrielle s'effectuera de la manière suivante: Support d'empreinte (6) Unité de tôlerie possédant des presses de 0,5 à 10 tonnes pouvant effectuer des empreintes (41) sur des feuillards ou des tôles galvanisées de longueur adéquate à la production,. Cette unité pourra également intervenir sur des feuillards ou tôles et pourra être équipée de rouleuses. Unité de rainurage et de façonnage d'empreintes pouvant fonctionner sur des produits en polystyrène, polyuréthane, ou Stiroform ou des produits similaires isolants par un modulateur d'empreintes fonctionnant soit par électricité ou eau chaude surchauffée (fig.22 et 23) . 2882808 7 Unité de cintrage de tuyauteries (3) capable d'absorber soit du p.e.r. avec enveloppe aluminium, soit des tuyauteries en cuivre, en acier, en aluminium ou tout autre matériau similaire offrant les mêmes garanties de longévité et de transmission. Ces cintreuses seront aptes à configurer des coudes à 90 et 180 avec des pas variables de 55 à 150 mm pour des diamètres variant de 10 à20mm, ces machines seront dotées de programmations semi-automatiques et pourront être munies par la suite d'un assistant par ordinateur. En amont de ce dispositif, sera prévu un redresseur de tuyauterie. Ces éléments de cintrage seront appelés trames (47-48-49 et autres). L' unité de production des coffrets de connexion (4) des cloisons calorifiques comprendra: 10 tôlerie, découpage, pliage et plaques de repérage (J). Unité de fabrication des cadres (42-43) destinée aux supports des plâtriers staffeurs comprenant découpe, unité de soudure, meulage et peinture. Unité d'assemblage pour les opérateurs comprenant des tables orientables de 2,60x1,25m avec des orientations de O à80 munies d'une butée de sécurité. Les dispositifs d'orientation de ces tables seront soit manuels, électriques ou pneumatiques. Dans ces certains cas, les supports seront collés sur des éléments Placoplâtres ou bois et nécessiteront une unité d'encollage avec pistolets d'application, tuyauterie d'amenée avec purge et vidange (colle plus anti-condensation 28). Mise sous presse à faible degré de compression. Après la terminaison de la production et le temps de séchage nécessaire, le stockage aura Iieu dans une aire de transfert où la température de celle-ci sera de 8 au minimum, ceci afin de faciliter l'encollage. Une unité d'emballage et de palettisation sera accouplée à cette production. Un système d'assistance informatique pourra gérer les notices techniques et utilisation ainsi que les 25 fiches transport logistique. A la demande de certains prescripteurs, il peut être exigé l'installation d'un robinet thermostatique (3a). Celui-ci sera prévu uniquement à l'industrialisation, la tête de ce robinet étant installée après la pose de ces cloisons par les chauffagistes. ; le sens de circulation de ce robinet devra nous être précisé à la commande. Une variante est prévue avec des matériaux composites, genre fibre de verre constituée à base de verre d'amande ou de carbone avec mélange de poudie d'aluminium avec possibilité d'associer de la résine de polyester avec renforts en tissu de verre ou synthétique ou mousse de polyuréthane, pvc ou balsa ou polypropylène, l'unité de production pourra travailler en continu sur une chaîne de 50m de longueur. Cette cloison pourra être constituée de multi matériaux possédant une garantie de rigidité efficace. Ces matériaux seront conformes à la réglementation thermique et des sécurités existantes concernant les parois et les normes existantes pour le bâtiment en général et ceux recevant du public. Pour l'application verticale (fig.13), l'industrialisation concernant le cintrage des tuyauteries s'effectuera de la façon suivante: chaque élément de cintrage sera scindé en trois parties d'éléments (47-48 et 49), individuellement, l'assemblage de ceux-ci étant effectué par sertissage avec pince spéciale. Dans une autre solution de support (6), celle-ci sera réalisée par des feuillards galvanisés de maintien des tuyauteries; largeur des feuillards ou fers plats: Minimum 20mm maximum 6Omm Epaisseur minimum 1mm maximum 5mm Origine des feuillards ou fers plats (61) sortie de fabrication (Loire) non traité antirouille ni dégraissant. 2882808 8 Nous allons travailler soit sur des couronnes de 50 ou 1Oom soit sur des barres de 6 ou 1Om. Confection des anneaux de maintien des tuyauteries (6) par presse hydraulique de 10 à 40 tonnes de pression au cm2 Cette presse sera apte à préformer des largeurs de lm àlm5O ou des longueurs de 2 à 3m avec des pas variables de 50 à 15Omm. Après les coupes à la longueur désirée soit 1m2O ou 2m6O, ces pièces de maintien de tuyauteries seront acheminées vers une unité de production qui traitera la galvanisation complète du système. Au préalable, des orifices seront prévus pour la fixation de celles-ci sur le support vertical. En variante de série, il est également prévu une conception en tôle électrozinguée qui sera installée sur la cloison calorifique sans galvanisation (uniquement pour le chauffage) Il sera prévu une tôle ajourée (6) ; dans ce cas et celui du feuillard (61) un film aluminium est prévu à l'arrière de l'ensemble pour favoriser l'émission thermique vers la diffusion (13). Applications Ces cloisons calorifiques sont destinées aux entreprises de chauffage thermique ou climatisation ou aux constructeurs d'ensembles modulaires ou à la construction navale, le bâtiment représente à lui seul 90% de la production. Dans l'exemple cité page 18 (fig.26), une chaudière de chauffage (34) et des cloisons calorifiques sont installées en série avec des radiateurs (35). La purge des cloisons s'effectuera par le bas, collecteurs avec purgeurs (36). Ces cloisons pourront être installées en série et pourront fonctionner avec toutes les énergies existantes (solaire, géothermie, fioul, gaz). L'utilisation de ces cloisons est possible dans les parties cintrées des immeubles (fig.29). 35 40 9 REVENDICATIONS l è" revendication Elément de cloison calorifique intégrant une structure servant de support à un ou des tuyaux (3) conformé en serpentin destiné à véhiculer un liquide caloporteur, caractérisé en ce qu'il est constitué d'une structure support rigide en matériau adapté (6), de forme générale carrée ou rectangulaire, munie d'une pluralité de nervures longitudinales (41) qui s'étendent sur toute sa longueur ou toute sa largeur pour former des logements longitudinaux aptes à recevoir le tuyau (3) conformé en serpentin, les nervures (41) débouchent sur une même face de ladite structure support et ont au moins une profondeur (6a) au moins égale au diamètre dudit tuyau (3), ladite face de la structure support dans laquelle débouchent lesdites nervures étant revêtue, soit d'une plaque de finition rapportée par collage, soit d'une structure destinée à permettre l'accrochage de plâtre rapporté (12) 2ème revendication Elément selon la revendication 1 caractérisé en ce que la structure (6) possède sur sa face intérieure une plaque en acier galvanisé (28) Sème revendication Elément selon la revendication 2 caractérisé en ce que les nervures de la plaque (6-a) sont obtenues par déformation, par presse ou rouleuse. en' revendication Elément selon revendications précédentes caractérisé en ce que la plaque de finition (12) soit en plâtre ou métal ente revendication Elément selon revendications précédentes caractérisé par le fait que la structure destinée à permettre l'accrochage du plâtre rapporté est en plastique ou toile de jute destinée à recevoir un enduit hème revendication Elément selon revendications précédentes caractérisé en ce que des éléments d'embouts de finition seront prévus à l'extrémité de l'âme de la plaque 7ème revendication Elément selon revendications précédentes caractérisé en ce que l'élément se présente sous la forme d'un cadre porteur (42 et 43) avec piètements (46) ces cadres portant une âme en tôle (6) recevant le tuyau conformé en serpentin et permettant la fixation de deux embouts de finition et de pattes de fixation (44) cette âme en tôle recevant une structure d'accrochage en forme de treillis pour du plâtre rapporté sur celle-ci Sème revendication Elément selon revendications précédentes caractérisé en ce qu' un coffret de connexion (4) ou de nombreux équipements (17-19) vannes, thermomètres,réglages, débitmètres peuvent êtres associés à celui-ci en' revendication cloison chauffante caractérisé en ce qu'elle comporte deux ou trois éléments selon les revendications précédentes,raccordés en série a un robinet thermostatique (3a)