Brevet FR2885203A1 — publié le 20061103

Evacuation de rideau dair pour portes La conception technique concerne le domaine de la technique d'aération pour les bâtiments, particulièrement les évacuations de rideaux d'air pour portes, servant à former un rideau devant les ouvertures de portes par une circulation d'air. Les rideaux d'air pour portes forment un obstacle contre la pénétration d'air froid dans la zone se trouvant derrière l'espace de la porte. Pour les rideaux d'air, l'évacuation de l'installation formant ce rideau est faite de divers systèmes, des plus simples, formés d'orifices découpés dans la tôle du système d'évacuation, en passant par divers ensembles de lamelles, jusqu'aux systèmes rotatifs compliqués, orientant le courant de l'air. Tous ces systèmes sont à la fois compliqués et chers à fabriquer et pour les systèmes simples, la portée du courant de l'air est influencée négativement par les conditions aérodynamiques lors de la circulation de l'air par les grilles. Les évacuations connues des installations pour la création d'uri rideau d'air et les évacuations d'air dans l'espace sont, par exemple, également décrites dans le modèle d'utilité enregistré sous le numéro CZ 1608 qui concerne les sorties pour diriger et réguler le débit d'air. Elles sont aussi décrites dans la demande de brevet publiée, numéro CZ 1994-644, concernant une sortie d'air à tuyères. Elles sont décrites également dans la demande de brevet publiée, numéro CZ 1993-2868, relative aux sorties du flux munies d'une grande quantité d'orifices pour l'évacuation de l'air. Ces évacuations sont aussi décrites dans la demande de brevet publiée, numéro CZ 1993-2251, relative à une sortie d'air tourbillonnante, munie d'un disque d'évacuation. Elles sont aussi décrites dans la demande de brevet publiée, numéro CZ 1994-350, concernant l'installation d'amenée et de refoulement d'air d'un système de conduite d'air. Ces évacuations d'air sont aussi décrites dans le modèle d'utilité numéro CZ 4307, relatif à une sortie d'air à fentes. Elles sont également décrites dans le modèle d'utilité numéro CZ 6610, concernant une sortie d'air. Elles sont aussi décrites dans la demande de brevet publiée, numéro CZ 1996-951, concernant de même une sortie d'air; ou la demande de brevet publiée, numéro CZ 1999-3275, relative à une installation pour la création d'un rideau d'air dans les ouvertures de portes, avant tout pour les véhicules locaux de transport en commun. Ces systèmes comportent également un certain nombre d'inconvénients par rapport à la solution proposée ci-après. Les inconvénients susmentionnés des évacuations utilisées à l'heure actuelle sont éliminés d'une façon considérable par une évacuation du rideau d'air de portes selon un concept technique formé d'une plaque, généralement en tôle d'acier, munie d'un ensemble de tuyères. Les tuyères garantissent que le courant de l'air derrière le système des tuyères provoque une prise de l'air environnant dans ce courant, augmentant de la sorte quantité de mouvement totale du courant de l'air et, par conséquent, également l'effet de rideau de l'évacuation du rideau d'air de portes. Les tuyères peuvent avoir une forme diverse et possèdent généralement une section en coupe circulaire et/ou ovale. Ces tuyères ont toujours sur leur entrée d'air une section en coupe plus grande que sur la sortie d'air, de façon à ce qu'elles aient une forme aérodynamique favorable. L'ensemble des tuyères dans l'évacuation influence de manière positive la portée du courant de l'air, ce qui est un paramètre important lors de l'évaluation de l'efficacité des rideaux d'air pour portes. Les tuyères peuvent avoir une disposition et une taille diverses, ce qui dépend du type demandé, de la puissance, de l'emplacement du rideau et de la portée du courant d'air exigée. Une évacuation à tuyères peut être fabriquée, en utilisant des instruments de presse adéquats, par le façonnage de tuyères en tôle et/ou en plastique, ce qui permet d'atteindre une productivité élevée et des prix réduits pour la conception finale. Les dimensions, la disposition et la forme des tuyères dépendent de la puissance demandée du rideau d'air, de son emplacement et de la portée exigée du courant de l'air. Sur la fig. 1 est représenté schématiquement l'ensemble de l'installation pour la création d'un rideau d'air pour portes. Sur la fig. 2 est représentée une coupe de la sortie (ou évacuation) du rideau d'air de portes, avec des flèches désignant le sens de la circulation de l'air. Voici des exemples d'exécution de conception technique: Exemple 1 L'évacuation de l'installation pour la création d'un rideau d'air de portes est formée d'une plaque en tôle d'acier 1 de dimensions 1000 x 150 x 2 mm, munie d'un ensemble de trente tuyères circulaires d'évacuation 2, ayant sur l'entrée 3 d'air un diamètre de 18 mm et sur la sortie 4 d'air un diamètre de 14 mm. Les tuyères 2 sont faites en tôle. Exemple 2 L'évacuation de l'installation pour la création d'un rideau d'air des portes est comme l'exemple 1, à la différence qu'elle est formée d'un ensemble de quarante tuyères circulaires d'évacuation 2, ayant sur l'entrée 3 d'air un diamètre de 20 mm et sur la sortie 4 d'air un diamètre de 16 mm. Les tuyères 2 sont faites en plastique. L'évacuation de rideau d'air pour portes est utilisable dans le domaine de la technique d'aération pour les bâtiments, là où existent des demandes de prix bas et de grande portée du courant de l'air. REVENDICATIONS 1. Evacuation de rideau d'air pour portes caractérisée en ce qu'elle est formée d'une plaque (1) munie d'un ensemble de tuyères d'évacuation (2), la coupe de ces dernières (2) sur l'entrée (3) d'air étant toujours plus grande que sur la sortie (4) d'air. 2. Evacuation de rideau d'air pour portes selon la revendication 1 caractérisé en ce que les tuyères (2) sont faites en tôle d'acier et/ou en plastique et qu'elles ont une coupe circulaire et/ou ovale.