Brevet FR2867259A1 — publié le 20050909

DESCRIPTION L'appareil sera métallique ou tout autre matériau équivalent en résistance au feu. L'Extracteur Autonome de Désenfumage sera composé d'éléments distincts qui seront soit regroupés dans un même corps, soit démembrés mais raccordés par une gaine présentant les caractéristiques de résistance au feu. Ces éléments sont: - un avaloir des fumées, - un ensemble de filtres pièges à particules de fumées, - un circuit de refroidissement (en option), - un ventilateur, élément de raccordement et de rejet sur l'extérieur. En cas d'incendie dans le volume concerné, l'extracteur sera actionné, soit manuellement, soit automatiquement. Le débit d'extraction ainsi que la vitesse seront conformes aux spécifications de l'Ins-15 truction Technique 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. Les gaz seront aspirés dans un collecteur de refroidissement par un ventilateur incorporé qui assurera l'extraction de l'ensemble et le soufflage des gaz filtrés vers l'extérieur par un conduit de faible dimension de type ventouse, ou vers un collecteur encoffi é débouchant sur l'extérieur. En option (dans le cas où les rejets à haute température risquent de menacer des éléments de construction) les gaz chauds sont rabaissés en température par un système de brumisateur ou de serpentin de refroidissement. Le caisson contiendra les préfiltres et filtres qui piégeront les particules de combustion. L'amenée d'air s'effectuera classiquement par des prises d'air directes sur l'extérieur. PRÉAMBULE Les contraintes normatives et réglementaires, ainsi que l'analyse de risque dans les établissements débouchent très fréquemment sur l'installation d'équipement visant à 30 améliorer la sécurité incendie. Dans ces équipements figurent notamment les matériels de désenfumage. OBJECTIF Le désenfumage a pour objet de: - évacuer les gaz chauds de combustion lors d'un incendie, - limiter les propagations, - assurer la vacuité des dégagements - permettre l'intervention des secours dans des conditions améliorées, sur le mode naturel ou mécanique. Les différentes réglementations imposent pour chaque type d'activité, et selon la nature des locaux, un mode de désenfumage prédéfini. Ainsi, dans les établissements hospitaliers et les bâtiments d'hébergement de personnes âgées ou handicapées, un désenfumage mécanique est strictement imposé. PROBLÉMATIQUE La mise en place d'un système de désenfumage dans un établissement existant pose 15 plusieurs problèmes: Le percement de trémies dans les planchers existant afin d'édifier verticalement des conduits d'amenées d'air et d'extraction. La localisation imposée des conduits par les contraintes de distances entraîne une perturbation dans l'organisation des locaux et une perte de surface utile. L'installation des moteurs de désenfumage placés spécifiquement dans des locaux adaptés et isolés entraîne des sujétions lourdes de localisation et de mise en place. MATÉRIEL INVENTÉ Le matériel dénommé Extracteur Autonome de DésenFumage a pour objet d'assurer l'évacuation et le filtrage des fumées de façon locale en évitant le raccordement à des conduits verticaux de forte section. -3 REVENDICATION 1) Dispositif prévu pour évacuer les fumées d'incendie de façon autonome sans raccordement à un conduit collectif caractérisé en ce qu'il comporte - Un ventilateur d'aspiration (1) qui avale les fumées; celles-ci passant par des filtres à particules de fumée (2). En option (dans le cas où les rejets à haute température risquent de menacer des éléments de construction) les gaz chauds sont rabaissés en température par un système de brumisateur ou de serpentin de refroidissement (3). - Les gaz divers inertes sur le plan de l'incendie sont rejetés sur l'extérieur par un conduit de faible dimension type ventouse (4) ou vers un collecteur encoffré débouchant 10 sur l'extérieur.