Brevet FR2860723A1 — publié le 20050415

La présente invention concerne un dispositif pour protéger de façon efficace, et sans gros dégâts, les maisons d'habitation, ainsi que les bungalows et les mobil homes, contre les incendies. ( voir croquis 1 et 2) Ce système prend en compte plusieurs paramètres, ce qui permet 5 d'avoir un temps de réaction très rapide pour la protection de l'habitat. En cas de feu venant de l'extérieur,le problème majeur qui se pose, est en effet, le délai d'intervention des secours, ajouté à la panique. ( en fonction des sites). Avec ce système, l'habitation est auto protégée, et permet de sécuriser dans 10 un premier temps,les habitants, dans un deuxième temps d'attendre l'intervention des secours, plus facilement. Ce système est un dérivé de systèmes de protection incendie existant pour la grande distribution. Le principe de fonctionnement est le suivant: des canalisations sont positionnées sur le faîtage de la maison,celles-ci sont équipées de têtes Sprinkleur ( voir croquis 3). Des tuyauteries sont aussi positionnées en périphérie de toiture, et sur les pans inclinés de la charpente. Celles-ci équipées de buses qui produisent un jet plat grand angle, avec une force d'impact moyenne, ( voir le croquis 4). L'ensemble est alimenté par le réseau eau de ville, ou forage, qui dessert la maison.Sur le réseau d'alimentation, un piquage pour le réseau sera installé.A partir de ce branchement, une pompe de 3 m3/h à 70 mètres de colonne d'eau, sera installée.Celle-ci fonctionne sur le 220 volts. En cas de coupure de courant,un groupe électrogène d'une autonomie de 3 heures est fourni. En aval de cette pompe, 2 robinets à boisseau sphérique alimentent les Réseaux de toiture ( un pour la périphérie, l'autre pour le faîtage). L'adjonction de cette pompe permet d'avoir dès la manipulation des 30 robinets à boisseau sphérique, de l'eau sous pression qui est envoyée dans les tuyauteries. Les têtes Sprinkleur conventionnelles, sur le faîtage, font un arrosage par eau pulvérisée sur la toiture. Les buses orientées vers les façades, situées en périphérie de toiture, 35 arrosent les murs avec une force d'impact moyenne. La combinaison de ces deux arrosages (toiture et façades), met l'habitation complètement sous eau, ce qui permet la protection des murs et de la toiture, pour éviter que les flammèches viennent atteindre ceuxci. La protection de l'habitation et des personnes est assurée, en attendant 40 l'arrivée des pompiers. L'aspect manuel du déclenchement de l'installation,permet une réactivité optimum par rapport à la vision du feu. De plus, la manipulation des robinets à boisseau sphérique, peut être faite aussi bien par un adulte que par un enfant. Revendications 1) Dispositif pour protéger de façon efficace, les maisons d'habitation, et leurs occupants, contre les incendies venant de l'extérieur, par le biais de buses et de têtes sprinkler positionnées sur la toiture de la maison; 2) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la mise en service s'effectue manuellement au moyen de robinets à boisseau sphérique; 3) Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il utilise le réseau alimenté par l'eau de la ville, ou un forage, sur lequel on dispose une pompe de surpression, fonctionnant sur le 220 V, afin de propulser l'eau sur la toiture; 4) Dispositif selon la revendication 3, caractérisé par le fait que l'arrosage de la toiture et des murs, est continu, dès qu'il est actionné, et qu'en cas de panne d'électricité, un groupe électrogène d'une autonomie de 3 heures est fourni.