Brevet FR2852942A1 — publié le 20041001

PROTECTION ELECTROMAGNETIQUE BLINDEE DES VERROUS DE PORTES D'ASCENSEURS Ce dispositif a pour but d'isoler efficacement l'accès aux verrous de déverrouillages des portes battantes ou coulissantes des cages d'ascenseurs. Aujourd'hui, la majorité de ces verrous sont accessibles à toutes personnes qui peuvent par jeu ou acte de malveillance, manipuler ces verrous avec une simple cléde9mm. Il en résulte que la porte d'accès peut être ouverte à tous moments par un utilisateur, sans que la cabine soit sur le palier, celui ci se retrouverait alors face au vide. L'actualité récente est là pour prouver les conséquences dramatiques de ces 10 accidents qui sont parfois mortels. Les modifications nécessaires pour la mise en conformité de ces installations ne peuvent pas être appliquées dans un délais très court, il y a aujourd'hui, sur le territoire français, plus de 42000 ascenseurs à portes battantes à sécuriser. De plus leur ancienne conception et souvent le manque de passage libre ne 15 permet pas d'adapter des portes automatiques sur tous les sites. Cette invention permettra, dans l'urgence et la pérennité, de sécuriser un maximum d'installations et dans un délai raisonnable. Cette invention vise à interdire l'ouverture aléatoire des portes palières, en obturant l'accès de la serrure de déverrouillage à toutes personnes non habilitées, 20 par la pose d'un mécanisme électromagnétique blindé commandé à distance. La figure 1 représente le mécanisme en coupe et vu de côté ou l'on peut distinguer l'accès au verrou (8) pour introduire la clé de déverrouillage pour accéder au verrou (9). On voit que la gâche (5) obture l'accès au verrou et que la ventouse électromagnétique (4) maintien la gâche (5) en position fermée. 25 Les détecteurs de position (5) sont maintenus au travail par la gâche donc le circuit est fermé et correct. La figure 2 représente le mécanisme vu de dessus ou l'on voit les vis de fixation du boîtier par l'intérieur de la porte sur le dormant (2). La figure 3 représente le mécanisme en coupe ou l'on distingue mieux que la 30 gâche (5) obture l'accès au verrou(9). La figure 4 représente le schéma électrique dans les détails de fonctionnement. D'aspect extérieur, un parallélépipède massif mécano-soudé(1) qui est fixé sur le dormant(2) ( de la porte de l'ascenseur) par l'intérieur de la structure, (donc inaccessible des utilisateurs), fera office de blindage. A l'intérieur de ce blindage, se trouve un support mécano-soudé(3) sur lequel sont intégrés la ventouse électromagnétique(4), la gâche(5) et les détecteurs(6) de position fermée. L'alimentation électrique en 12 volts (courant continu), stabilisée à partir d'accumulateurs indépendants, assurera la fonction même en cas de coupure du réseau principal 220 volts alternatif. Le boîtier de commande et son câblage(fig.4) sera dans une zone sécurisée, uniquement accessible par le personnel de maintenance ou de sécurité. A la coupure du 12 volts, la ventouse électromagnétique(4) libère la gâche(5), l'opérateur la déplace vers la butée(7) et par la trappe d'accès(8) peut manoeuvrer le verrou(9). Après les opérations de maintenance, ou après avoir libéré des utilisateurs bloqués dans la cabine d'ascenseur, l'opérateur replace la gâche(5) contre la butée, réactive le 12 volts, la ventouse électromagnétique(4) attire la gâche, qui active les détecteurs(6). L'accès au verrou(8) doit toujours être le point bas afin que quand la ventouse(4) n'est pas exitée( pour besoin d' intervention,) la gâche(5) par son 10 poids vienne contre la butée(10) et qu'elle soit en place lors de la remise sous tension. Si par inadvertance, l'opérateur oubli de remettre la gâche(5) en position contre la butée(10),la sirène retentira à la mise sous tension du 12 volts, la gaine de l'ascenseur sera allumé, plus une transmission téléphonique. Idem; en cas d'acte de vandalisme sur un système de protectionles détecteurs libérés déclencheront la sirènel'allumage de la gaine de l'ascenseur et une transmission téléphonique vers le sav via le PC de surveillance. Un coffret électrique sécurisé par des contacts fermés en position travail, un au dos du coffret (sl),ouvre le circuit à l'arrachement. Un deuxième (s2), ouvre le circuit à l'ouverture de la porte de ce coffret. Un contact (ca), également fermé en position travail, s'ouvre des que la gâche d'une des ventouses électromagnétiques n'est pas en position fermée. Ces trois contacts de veille branchés en série alimentent des relais (doublés),( rs) et (rsl),et un relais (g) et maintiennent les contacts de ces relais au travail. 25 (s) et (sl);(c) et(cl). et(gl)(contacts travail) . En cas d'ouverture de (sl) ou (s2),ou (ca),( rs),( rsl)et(g) ne sont plus alimentés, par conséquent,(s) , (sl) et ((gi) au repos alimentent une sirène et l'éclairage de la gaine d'ascenseur (c) et (ci), également au repos alimentent un transmetteur téléphonique vers le sav via le PC de surveillance pour l'informer 30 précisément du défaut constaté. Le contact (cs), pris en série avec la chaîne de sécurité de l'ascenseur met l'ascenseur en panne dés que l'une des gâches des ventouses électromagnétiques est en position ouverte et ce, dans tous les cas. Dans ce coffret un chargeur de batteries alimenté par le courant secteur 220 volts 35 (sectionneur intch) alimente des batteries en 12 volts rendant le système autonome même en cas de coupure de courant. Un interrupteur (intad) placé à l'intérieur de ce coffret alimente en permanence les ventouses électromagnétiques. Sur la façade du coffret est placé un digicode avec deux contacts (csat) et 40 (pintad). En composant le code, (seulement connu du sav et des secours habilités) le contact (csat) se ferme et schunte (sl) , (s2) et (ca) et permet à l'intervenant de couper (intad) et d'intervenir sur les ventouses électromagnétiques (qui ne seront plus alimentées) et d'accéder aux verrous des portes des ascenseurs. Le contact (pintad) se ferme aussi et prévient le PC de surveillance par le transmetteur téléphonique qu'il y a un intervenant sur les serrures de déverrouillages dans des conditions conformes. Le PC de surveillance prévient le sav si l'intervention perdure. Le contact (bat.b)=batterie basse placé dans le coffret prévient le sav via le PC de 10 surveillance que les batteries sont basses, donc demande d'intervention. Il y a un coffret de commande par ascenseur,ce coffret devant toujours être placé dans une zone sécurisée et en lieux clos, la machinerie d'ascenseurs en sera le site idéal. une protection électromagnétique par porte,le nombre de batteries dépend 15 du nombre de portes. Cette protection électromagnétique exige de posséder des clés de déverrouillage plus longues de 75 mm REVENDICATIONS 1) Dispositif pour sécuriser l'accès aux déverrouillages des portes battantes des ascenseurs, caractérisé en ce qu'il comprend un boîtier anti-vandale (1) et indémontable de l'extérieur fixé sur le dormant devant l'accès des verrous des portes des ascenseurs; ce boîtier (1), massif, mécano-soudé ou moulé (économie d'échelle),contenant une ventouse électromagnétique (4) et une gâche (5) a très forte résistance quand elle est alimentée, qui en fonctionnement mode fermeture empêche l'accès aux verrous (9) via la trappe d'accès(8). 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisée en ce qu'un coffret électrique placé en lieux clos et sécurisé contient une carte chargeur 220 volts alternatif en entrée et 13,5 volts en sortie pour alimenter des batteries 12 volts rendant tout le système autonome. Ce coffret est sécurisé par des contacts (sl) et (s2) normal fermé; un sur la porte du coffret et un au dos du coffret. Un contact (ca) normal fermé quand la gâche (5) est en position fermée et obture l'accès aux verrous de déverrouillages des portes des ascenseurs. les contacts (sl) (s2) et (ca) sont branchés en série et normalement fermés. Il alimentent des relais (rs) et (rs1) doublés et un relais(g) en 12 volts courant continu. En cas d'ouverture non autorisée d'un seul de ces contacts, les contacts (s) et (sl)des relais alimentent une sirène placée dans la gaine de l'ascenseur. Les deux autres contacts des relais (rs) et (rs1) donc, (c) et(cl) alimentent une 20 transmission téléphonique vers le sav.via le pc de surveillance. Le contact(gl)du relais(g) alimente l'éclairage de la gaine via un télérupteur. Un contact (CS)s'ouvre quand la gâche est reculée donnant accès aux verrous de déverrouillages et met l'ascenseur en panne car branché en série avec la chaîne de sécurité de l'ascenseur et ce dans tous les cas. 3)Dispositif selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que sur la façade du coffret électrique est placé un digicode avec deux contacts (csat) et (pintad) normalement ouvert. En composant le code,(seulement connu du sav et des secours habilités) le contact (csat) se ferme et schunte (sl) (s2) et (ca) et permet à l'intervenant 30 de couper le sectionneur (intad), par conséquent de désactiver les ventouses électromagnétiques et d'accéder aux verrous des portes des ascenseurs. Le contact (pintad) se ferme également et prévient le PC de surveillance par le transmetteur téléphonique qu'il y a un intervenant sur les serrures de déverrouillages dans des conditions conformes. Le PC de surveillance prévient le sav si l'intervention perdure. Le contact (bat.b)=batterie basse placé dans le coffret prévient le sav via le PC de surveillance quand les batteries sont basses, donc demande d'intervention. 4) Dispositif selon les revendications 1 à 3,caractérisé en ce que le coffret de commande est disposé dans la zone de machinerie d'ascenseur.