Brevet FR2852747A1 — publié le 20040924

système modulaire pour installation électrique. La présente innovation concerne un dispositif nouveau d'installation électrique. Elle évite les mauvais contacts et l'échauffement des conducteurs. ce dispositif s'applique sur toutes cloisons dites 5 sèches;la fixation des différents éléments: gaines, interrupteurs, prises, en est grandement facilitée. Il est connu que dans la construction des immeubles, encastrer des fils dans les murs peut comporter certains inconvénients: risques de blessures des 10 gaines et conducteurs par des percements dans les murs, recherches difficiles en cas de pannes, localisation aléatoire des conducteurs. L'invention ne se limite pas à l'utilisation de prises et interrupteurs mais convient pour toute 15 installation et, ce, grâce aux raccords possibles. ce système, en évitant d'encastrer les fils, facilite la recherche des pannes. En outre, il réduit les risques d'échauffement et de courts-circuits entre les conducteurs. Les différentes pièces se raccordent par enclipsage. Tout en étant facile, le montage présente de bonnes garanties de fixation et de distribution du courant. Le dispositif représente une gaine moulure standard (fig.1) contenant des conducteurs de forme tubulaire (4) (5) (6). cette gaine en matière plastique est constituée de deux parties: une base (1)(fig.1) et un couvercle La base (1) de la gaine contient à travers sa 30 section des rainures de part et d'autre des conducteurs (4) (5) (6) permettant de faire passer des fils ou de zones de fixation.(percement). Dans la partie centrale de la base (1) (fig.1) viendront se loger les trois conducteurs (4) (5) (6) 35 de forme tubulaire de section circulaire contenant une fente sur tout le bona du tube qui permet de pallier tout problème de di latation linéaire lors de surchauffe due au passage des courants de différentes intensités. ces conducteurs tubulaires (4) (5) (6) peuvent avoir des diamètres de section variés en fonction des calculs des prédimensionnements par rapport aux courants véhiculés. Le couvercle supérieur, (3) (fig.l) en matière plastique, venant se fixer sur la base (1)(fig.1) par procédé de clipsage, (7) (8) (fig.lA/B), a pour rôle la protection et l'esthétique. La 9aine électrique est d'une mise en oeuvre extremement facile, ne nécessitant pas de connaissances techniques préalables de la part de l'utilisateur, elle est adaptable à toutes les dimensions des locaux et pièces grâce à l'action de 10 découpe qu'elle peut subir moyennant une scie standard. La fixation de cette gaine moulure n'exige pas pour autant une mise en oeuvre compliquée; une simple opération de perçage résoudrait le problème. La particularité de ce dispositif réside dans le jeu d'accessoires qui l'accompagne à savoir: un jeu de raccords, (voir les figures concernées), sous différentes formes, respectant les normes européennes en vigueur on peut citer: Liste des figures: *un raccord universel(fig.2, 2a, 2b), *Un raccord droit (fig.3,3a, 3b), *Un raccord droit avec fils (fig.4, 4a, 4b), *un raccord d'angle (fig.5, 5a, 5b), *Un raccord d'angle avec fils (fig.6, 6a, 6b), *un raccord en T (fig.7, 7a, 7b), *un raccord en T avec fils (fig.8, 8a, 8b), *Un raccord en x (fig.9, 9a,9b), *un raccord en x avec fils (fig.10, 10a,10b), 30 *un raccord de coin (fig. 11, 11a, 11b), *un raccord de coin avec fils (fig.12, 12a, 12b), Ces raccords sont dotés de connecteurs (3)(4)(5) de forme cylindrique qui viennent se loger dans les tubes conducteurs de la gaine assurant un bon 35 contact d'ou une bonne conduction du courant; aussi les raccords (fig.6/8/9/11) permettent de jouer avec les changements de direction possibles et d'avoir une grande liberté de choix lors de la mise en oeuvre de l installation électrique d'un local. Par simple en-fichage dans des directions cardinales, on peut jouer avec le positionnement de la gaine Les raccords sont dotés d'un système d'enfichage mâle / femelle, les connecteurs males (3) (4) (5) 45 (fig.9) , viendront s'enficher dans les tubes conducteurs de la gaine (fig.1) selon l'ordre standard des normes européennes (phase/terre/neutre) (fig.9) - le choix du raccord est dicté par la conception de l'installation et la volonté de 50 l'utilisateur. les raccords coudés (fig.5/9/11) permettent un changement de direction à 90 degrés positif/négatif par rapport à la gaine principale. Les raccords de coin (fig.11/12) permettent de continuer l'installation selon deux murs angulaires. Parmi les autres accessoires qui accompagnent cette 5 gaine moulure universelle, on peut citer les jeux de dérivation qui permettent, à travers n'importe quel point de la gaine principale, d'ouvrir une dérivation pour un nouveau branchement, soit pour disposer d'une source de courant ou de tension, ou soit pour repartir vers d'autres directions. D'autres accessoires accompagnent le dispositif permettant l'optimisation de l'installation par cette gaine, à savoir la disposition d'un jeux d'interrupteurs (fig.14) et de prises (fig.13) qui 15 sont conçus de telle sorte qu'ils puissent venir se raccorder à la gaine à n'importe quel niveau par simple système d'en fichage identique à celui des raccords et des dérivations. Les prises sont conçues pour accepter toutes sorte de prises standard se 20 trouvant déjà sur le marché. Les interrupteurs (fig./14/15/16) peuvent quand à eux être simples ou va-et-vient, étant eux aussi dotés de connecteurs cylindriques qui viendront se loger dans les conducteurs tubulaires de la gaine principale. L'autre accessoire qui fait partie de ce dispositif est la prise rotative, (fig.13). C'est une prise qui a la particularité de pouvoir faire pivoter le connecteur (terre) selon la position du connecteur (terre) du câble électrique de l'appareil. REVENDICATIONS (1) Dispositif permettant une installation électrique univers elle ne requérant aucune compétence technique spéciale de la part de l'utilisateur caractérise en ce que Le dispositif 5 est constitué de gaine moulure en matière plastique enrobant trois conducteurs tubulaires isolés. (2) Dispositif selon la revendications (1) caractérisée en ce que la gaine/moulure universelle est dotée de plusieurs jeux de prises et d'interrupteurs enfichables par simple action de connections (des connecteurs cylindriques qui viendront se loger dans des conducteurs tubulaires). (3) Dispositif selon la revendication (1 ou 2), caractérisé en ce que les conducteurs tubulaires 15 sont moulés dans la partie centrale de la gaine et contiennent une fente supérieure au millimètre qui permet une bonne dilatation linéaire lors de surchauffe due aux passages des courants de fortes intensités, la forme tubulaire permet une bonne circulation d'air qui assure un refroidissement des tubes conducteurs par convection thermique.