Brevet FR2822217A1 — publié le 20020920

La présente invention concerne un ROBINET DE PUISAGE D'EAU CHAUDE MODERATEUR DE TEMPERATURE, sans mélange eau chaude-eau froide. Ce robinet, associé à un nouveau protocole de chauffage de l'eau sanitaire, permet d'inactiver la bactérie LEGIONELLA, et, avec elle, suivant la température de chauffage, les bactéries revivifiables contenues dans l'eau potable de distribution publique, tolérées dans les limites suivantes (Directive de la CEE du 15 juillet 1980) : -à 22 C 100 germes/100 ml -à 37 C 10 germes/10 ml La LEGIONELLA, nocive seulement par inhalation, est présente dans les buées aérosol de certains appareils sanitaires (douches notamment), et se développe entre 36 et 70 C. La température d'une douche est généralement comprise entre 37 et 39 C, seuil de la brûlure. Avec les robinets mitigeurs actuels, agissant par mélange eau chaude-eau froide, il y a deux causes possibles de présence de la LEGIONELLA : - présence antérieure dans l'eau chaude sanitaire, si celleci a été chauffée à une température inférieure à 70 C, - développement, à l'intérieur du mitigeur, dans l'eau froide en cours de réchauffement au-dessus de 36 C. Ce ROBINET de PUISAGE MODERATEUR de température, associé au nouveau protocole de chauffage de l'eau sanitaire, décrit ci-après, permet d'éviter, EN CONTINU, la présence active de la LEGIONELLA, alors qu'actuellement, pour tenter de s'en débarrasser, on ne peut que faire périodiquement des désinfections par chocs thermiques ou chimiques. 1-PROTOCOLE DE PRODUCTION DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE L'eau devra être portée à une température supérieure à la zone de développement de la LEGIONELLA, soit, avec une marge de sécurité, à 75 C (ou à une température supérieure pour éliminer éventuellement d'autres micro-organismes si nécessaire). Pour économiser de l'énergie, un échangeur de température sera associé à la chaudière. Dans l'hypothèse d'une eau de distribution publique entre 18 C et 13 C (hiver), l'eau chaude sanitaire sortira de l'ensemble chaudière-échangeur à : T = (18 + 75) /2 = 46, 5 C, l'été ou T = (13 + 75) /2 = 44 C, l'hiver 2-DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU ROBINET MODERATEUR DE TEMPERATURE Une manette classique ouvrira, par un mouvement vertical, le débit d'eau chaude désiré (Du) ; en même temps l'eau froide sera admise dans un échangeur de température, partie constituante du robinet modérateur. Le débit d'eau froide (Df) sera régulé soit par une platine rotative classique, soit par des électrovannes commandées par des sondes thermiques. Au début du puisage le débit d'eau froide dans le refroidisseur devra être maximum pour éviter des risques de brûlures. Admettons qu'au point de puisage l'eau chaude soit à 45 C, quel devra être Df à 180C pour qu'une douche d'un débit de 0,2 lls soit à 38 C, sans que la température de l'eau de refroidissement, tiédie, ne dépasse 35 C, pour éviter toute reviviscence de LEGIONELLA ? On a l'équation : 0,2 (45-38) = Df (35-18), soit Df = 0, 15 1/s. N. B. : Tous les calculs ci-dessus ne tiennent pas compte du rendement des échangeurs thermiques. 3-DEVENIR DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT TIEDIE Cette eau tiède, mais exempte de LEGIONELLA active peut être utilisée pour tout usage. Toutefois, à l'ouverture du robinet modérateur, il se peut qu'un faible volume d'eau froide réchauffée dépasse les 36 C, une sonde thermique devra être prévue pour rejeter cette eau à l'égout, ou vers des utilisations non génératrices de buées. REVENDICATIONS 1) Robinet de puisage modérateur de température, caractérisé en ce qu'il comporte un échangeur de température eau chaude-eau froide permettant, sans mélange, l'obtention de la température souhaitée. 2) Dispositif selon la revendication (1), caractérisé en ce que le levier de commande classique, par un mouvement vertical ouvre, règle ou ferme le débit d'eau chaude sanitaire, et, simultanément à l'ouverture du circuit d'eau chaude, ouvre à son maximum le débit d'eau froide dans l'échangeur pour éviter les brûlures. 3) Dispositif selon la revendication (1) caractérisé en ce que le levier du robinet, par un mouvement rotatif, entraîne une platine régulant le débit d'eau froide à admettre dans l'échangeur. Cette platine de régulation peut être remplacée par un système d'électrovannes contrôlées et commandées par des sondes thermiques.