Brevet FR2813089A1 — publié le 20020222

La présente invention concerne un ensemble de dalle d'isolation au sol,en polystyrène incompressible,assurant le maintien, passage de gaines et tubes,pour réseaux électriques et hydrocablés,de manière conjointe ou indépendante. L'objectif de l'invention est de résoudre les difficultés de mise en oeuvre des réseaux électriques et hydrocablés dits encastrés,d'améliorer l'isolation dans la cadre d'une réglementation thermique recommandant un GV réf - 20 %,et d'assurer une meilleure continuité des isolants. Nous allons reprendre en détail un certain état des techniques et des insuffisances qu'elles représentent à ce jour et en fonction de nos connaissances. Les différentes mises en oeuvre des réseaux électriques engendrent des difficultés de réalisation et sont souvent catastrophiques en matière de continuité des isolants et d'entrées d'air parasites.Leurs encastrements sont souvent négatifs à la mise en oeuvre d'isolants performants,mais difficilement rainurables. Les différentes mises en oeuvre des réseaux hydrocablés (sanitaire et chauffage)sont régis par le CPC 2808 de mai 1995.Le constat des poses rencontrées est alarmant,car souvent non conforme au cahier des prescriptions communes. Les différents types de poses sont les suivants: - pose des réseaux électriques et hydrocablés sur la dalle brute du sol ou plancher. Cette technique nécessite la réalisation d'une forme ou ravoirage pour l'encastrement des réseaux avant la réalisation de la chape de finition revétement.Cette technique représente un surcout pour la réalisation de la forme ou ravoirage et elle est rarement mise en oeuvre.En absence de cet ouvrage,il est procédé au scellement des réseaux dans le mortier de pose(ou chape) de finition revétement.Cette technique est fréquente et pourtant proscrite par le CPC 2808 et par les DTU 26.2 et 52.1. - pose des réseaux électriques et hydrocablés incorporés à la dalle brute. Cette technique nécessite le passage des gaines avant le coulage de la dalle brute.Elle permet une conformité au DTU et CPC avec comme contrainte,le passage des gaines au coulage et le passage des tubes et fils à postériori.Elle est sujette à erreur et imprécision,engendrant difficulté et surcout. -pose des réseaux électriques par le plafond. Cette technique permet de laisser le sol vierge de gaines de distribution,c'est le système le plus répandu et connu sous le nom de système PIEUVRE. Il permet une alimentation individuelle des postes,distribué par le plafond,descendu en isolation périphérique et cloison de séparartion.Cette technique est souvent catastrophique pour l'isolation murale périphérique,notamment en complexe polystyrène + platre ou le rainurage de l'isolant pour le passage des gaines engendre des ponts thermiques notables. Pour un pavillon de 100 M2,on estime à 70 ML de gaines de distribution pour le réseau périphérique,quiconstitue autant de ponts thermiques,environ 5 M2,car l'isolation y est supprimée à 50%,voire en totalité. L'objectif de l'invention est de résoudre les difficultés ci dessus:Elle est composée d'un ensemble-FIGURE 1- permettant la réalisation d'une dalle ou chape flottante selon les DTU 26.2 et 52.1 et comporte: -des dalles d'isolation au sol(1),en polystyrène incompressible,permettant la désolidarisation du plancher et assurant l'isolation thermique et phonique. Par un système de plots guides(2)moulés dans la masse,elles assurent le maintien et protection des gaines ou Gables de distribution électrique(3),et des tubes nus ou préfourreautés de distribution hydrocablé(4). La conception des plots guides permet la pose des conduits usuellement rencontrés en électricité et hydrocablé. Des interstices(5) existantes dans la masse de la dalle permettent le croisement éventuel des gaines,tubes ou Gables. -une isolation périphérique(6)en bande,de la hauteur ensemble isolant/dalle,permettant de désolidariser mécaniquement les parois. -une dalle d'isolation incompressible(7) lisse recouvrant la partie inférieure et portant sur les plots guides. L'ensemble permet la réalisation d'une chape ou dalle flottante(8) selon les DTU 26.2 et 52. l,pour revêtement de sol.(9) Le système permet le passage des réseaux électriques et hydrocablés par le sol et présente les avantages suivants: -une isolation thermique au sol performante,conforme à la NRT. -une isolation murale périphérique vierge de gaines de distribution électrique. -une réduction des ponts thermiques et une amélioration de la continuité des isolants. -une pose simplifiée qui s'effectue isolation périphérique terminée et cloisons de séparations finies. -une meilleure coordination,sans interférences entre les différents corps d'état, affirmant les responsabilités en cas de discontinuité des isolants. -une réduction des pertes linéiques de distribution pour les réseaux hydrocablés chauffage et sanitaire. -une interchangeabilité des cables,fils et tubes en cas de nécessité permettant une garantie biennale des installations. La réalisation du système pour la pose et passage des réseaux électriques est la suivante: (exemple pour une maison neuve individuelle) L'ensemble des opérations se fait après le départ du platrier;l'isolation périphérique est terminée,les cloisons de séparation sont réalisés.Les équipements pour interrupteur en cloisons de séparation ont fait l'objet d'une première intervention.La distribution de ces postes a été effectué par la plafond (soit 15 % des réseaux).Les équipements pour interrupteurs,appliques et autres, nécessaires sur l'isolation périphérique sont traités par saignées et rebouchages(soit 5% des réseaux)en distribution par le plafond. L'objectif du système est le passage du reste des réseaux par le sol,à savoir les alimentations des prises de courant,convecteurs(si chauffage),prises TVet PTT ... (soit 80 % des réseaux). 1) procéder à l'implantation des postes à distribuer et à la mise en place des boites d'appareillage. 2)procéder aux saignées nécessaires entre les boites d'appareillage et le sol brut.Pour les équipements en isolation périphérique,on veillera à rainurer au minimum l'isolant pour le passage des gaines. 3)procéder au nettoyage et évacuation des gravats. 4)procéder à la pose des dalles inférieures sur toute le surface qui s'effectue jointivement par blocage en respectant l'alignement des plots. 5)procéder à l'emplacement et pose des boites de connexions/dérivations. 6)procéder au passage des gaines en partant de la boite de connexion jusqu'aux boites d'appareillage. On évitera les croisements par une logique de distribution.Les gaines se clipsent dans les plots et peuvent se croiser si nécessaire par les interstices prévus à cet effet. 7)procéder à la pose de l'isolant en bande sur le pourtour périphérique et sur l'ensemble des cloisons. 8)procéder à la pose de l'isolant lisse supérieure reposant sur les plots guides et recouvrant les réseaux.Mettre un ruban adhésif au jonction des plaques. L'installation est prête pour la réalisation d'une dalle ou chape pour revêtement de solIes rebouchages,pose et connexion de l'appareillage peuvent être réalisés avant ou après l'intervention du carreleur. On peut mettre en oeuvre des réseaux préfabriqués solutions traditionnelles(passage des gaines et des fils à postériori).On peut également envisagé la distribution par cables type VGV ou R02V,à condition que les remontées boites appareillage/connexion soient gainées. La réalisation du système pour le passage des réseaux hydrocablés est la suivante: L'ensemble des opérations se fait cloisons de séparation et murs périphériques finis. 1)procéder à l'emplacement des collecteurs de distribution 2)procéder à la pose des radiateurs et robinetteries chauffage 3)procéder à la pose des équipemnts sanitaires ou réservations 4)procéder au nettoyage et évacuation des gravats 5)procéder à la pose des dalles inférieures sur toute la surface,qui s'effectue jointivement par blocage,en respectant l'alignement des plots 6)procéder à la pose des réseaux avec raccordement aux collecteurs et équipements sanitaires et chauffages.les tubes nus ou préfourreautés se clipsent sur les plots et peuvent se croiser aux interstices moulés dans la masse. 7)procéder à la mise en place de l'isolant en bande sur l'isolation périphérique et les cloisons de séparation. 8)procéder à la mise en place de l'isolant lisse en partie supérieur,mettre un ruban adhésif au jonction des plaques. L'installation est prête pour la réalisation d'une chape ou dalle de revêtement de sol.Les finitions et remplissage de l'installation peuvent être réalisés avant ou après le passage du carreleur. On peut mettre en oeuvre des réseaux préfourreautés ou pose des tubes à nu. Dans ce cas,les remontées aux équipements et collecteurs seront fourreautés, les tubes sont libres sur toutes leurs longueurs sur les plots guides,permettant le retrait et remplacement des tubes si nécessaire. Les descriptifs de réalisation du système ont traités de manière indépendante les parties électrique et hydrocablé.Il est évident que le système a pour objectif premier de concilier la mise en oeuvre conjointe des réseaux électriques et hydrocablés. Le système est particulièrement adapté aux marchés de la maison neuve individuelle. Toutefois,il peut trouver une application en collectif neuf et rénovation lourde. La mise en oeuvre du système doit être déterminée avant le démarrage des travaux de maçonnerie,de telle façon à réserver au trait de niveau une hauteur égale à l'épaisseur des 2 plaques d'isolation à laquelle on ajoute l'épaisseur de la chape et revêtement. Le système favorise des techniques et produits existants sur le marché en matière d'équipements électriques et hydrocablés.I1 doit permettre une éfficacité nouvelle et garantir une conformité de mise en oeuvre. Pour les réseaux électriques,le système nécessite un raisonnement de distribution par le sol,alors que les habitudes usuelles sont une distribution par le plafond. Le système permet de réduire les longueurs des réseaux,de simplifier les raccordements,de réduire les couts par la possibilités de passer des cables,en substitution des gaines et fils. Pour les réseaux hydrocablés,le système doit permettre de conforter les avantages de ce mode de distribution et lui assurer un développement par une efficacité accrue. Le passage sur le système de tubes nus au lieu de tubes préfourreautés doit permettre une économie de 30 % sur le cout des réseaux.Le système permet également une réduction de pertes linéiques de distribution. L'installation de l'invention permet une économie par: -la suppression d'ouvrage(forme,ravoirage) -une meilleure continuité des isolants -une réduction des pertes linéiques chauffage et sanitaire -une réduction des couts de marchandises par le passage de tubes nus et cables -une réduction de temps d'intervention pour le platrier/plaquiste,en supprimant attente et rainurage -une amélioration de l'isolation au sol conforme à la réglementation thermique On peut concevoir sur le système la pose de chauffage par le sol rayonnant électrique direct.Dans ce cas,le système reste dans sa configuration,la pose des cables ou trames chauffantes se fait sur l'isolant supérieur. On peut concevoir sur le système la pose de chauffage par le sol rayonnant hydraulique.Il existe deux grandes familles: -pose sur treillis et/ou clips,auquel cas le système reste dans sa configuration. -pose sur dalle en polystyréne,auquel cas on substitue la dalle lisse supérieur du système par la dalle en polystyrène servant au blocage des tubes du chauffage par le sol. Les contraintes de fabrication et de mise en oeuvre du système sont les suivantes: -cheminement et croisement des tubes PER de distribution avec les cables électriques. Les tubes PER étant non conducteur,une autorisation est réaliste.A noter que les circuits à courants faibles seront passés sous gaines. -utilisation de cable type R02V au lieu de gaines et fils.Le cable étant libre sur sa longueur,avec un fourreau de remontée aux 2 extrémités,une autorisation est réaliste. -La dalle inférieur à plots guides aura les caractéristiques suivantes: les plots seront espacés de 10 cm maximun et auront une superficie de 10 cmz. les guides moulés dans les plots auront un configuration autorisant: - le passage de gaines électriques de diamètre 16,20,25 - le passage des tubes PER de diamètre 16,20 et 2x12 les interstices de croisements auront une profondeur de 15 mm la longeur des dalles sera de 1.20 M et le largeur de 0.60 M. l'épaisseur totale de la dalle sera de 6 cm dont 2.5 cm pour les plots guides. la dalle sera en polystyrène incompressible. la fabrication de cette dalle par les fabricants parait raisonnable,de part leurs expériences en la matière qu'ils ont pu développer pour les dalles de chauffage par le sol hydraulique. -La dalle supérieur aura un épaisseur de 3 cm et sera en polystyrène incompressible. -La résistance thermique de l'ensemble sera supérieur ou égale à 2. L'installation de l'invention est particulièrement intéressante pour les entreprises qui réalisent les 3 corps d'état suivant:électricité,chauffage toutes énérgies,plomberïe. Ces entreprises sont de plus en plus nombreuses et le système est particulièrement adaptés à leurs besoins. Elles ont l'avantage de représenter un interlocuteur unique pour l'ensemble des lots techniques de l'habitat,auquel elles ajouteront d'être le garant d'une bonne mise en oeuvre d'une isolation performante totale et d'une conformité de l'installation globale. REVENDICATIONS 1)ensemble de dalles d'isolation au sol en polystyréne incompressible permettant le passage des réseaux électriques et hydrocablés caractérisé en ce qu'il comporte des dalles(1)en partie inférieur,à plots guides(2)moulés et interstices dans la masse,recouvertes par des dalles lisses en partie supérieure en polystyréne incompressible. 2)ensemble selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il permet la réalisation d'une chape ou dalle flottante(8)selon les DTU 26.2 et 52.1 pour revêtement de sol(9). 3)ensemble selon la revendication 1 ou la revendication 2 caractérisé en ce qu'il permet une isolation répartie sur toute la surface avec une résistance thermique supérieure ou égale à 2. 4)ensemble selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il permet le passage des réseaux électriques(3) et hydrocablés(4) par le sol.Les gaines,tubes et cables des réseaux se clipsent dans les guides des plots moulés(2)et peuvent se croiser par des interstices(5)dans la masse. 5)ensemble selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'il permet de conserver l'isolation murale périphérique de gaines de distribution électrique et de réduire les ponts thermiques liés à leurs passages. 6)ensemble selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'il permet de réduire les pertes linéiques en réseaux de distribution chauffage et eau chaude sanitaire. 7)ensemble selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'il permet la mise en oeuvre d'isolants performants existants qui sont difficilement rainurables. 8)ensemble selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il permet de segmenter les intervenants et de définir clairement les responsabilités sur la discontiniuté des isolants. 9)ensemble selon la revendication 3 caractérisé en ce qu'il permet de répondre à un mise en oeuvre traditionnelle des isolants par l'intérieur,dans le cadre d'une réglementation thermique imposant un GV réf -15%.