Brevet FR2817950A1 — publié le 20020614

La présente innovation concerne un nouveau concept de chauffage encastrable à 100% composé d'un ensemble caisson isolant d'angle respectant la résistance thermique totale du mur ou l'isolation phonique, pour tous types de murs extérieurs ou intérieurs recevant un radiateur spécifique à eau chaude ou électrique panneau rayonnant ou panneau rayonnant et à convection, en apportant l'esthétique, la sécurité, le gain de place, la facilité de mise en oeuvre et en cachant les accessoires, tuyauteries, robinet thermostatique, tés de réglage, vanne d'isolement, purgeurs. Les émetteurs de chauffage anciens présentent les inconvénients suivants : - l'inesthétique pour une très grande partie, - l'aménagement des pièces logements, bureaux etc... - d'être encombrants même sous une fenêtre, - de sécurité pour les enfants, les personnes âgées, les handicapés, - de brûlures superficielles pour certains types d'installations, - d'avoir apparent les tuyauteries ainsi que les accessoires robinet, tés de réglage etc.... Depuis quelques années les architectes, pour apporter plus de lumière dans les pièces, ont déplacé les radiateurs qui étaient généralement sous les fenêtres pour les placer de plus en plus sur les murs afin de pouvoir poser des portes-fenêtres, ce qui a augmenté le problème d'aménagement des pièces. Le brevet nO 81/07644 du 13 Avril 1981 concernant un mode révolutionnaire de caisson isolant encastrable pouvant recevoir un radiateur à eau chaude ou électrique permettait à l'époque de supprimer certains de ces inconvénients. Ce type de caisson ne respectait pas la résistance thermique totale du mur et de plus il ne pouvait être encastrable à 100%. La présente invention a pour but d'améliorer le brevet ci-dessus mais en plus de réconcilier les utilisateurs avec le chauffage par radiateurs. Nous nous proposons de placer notre ensemble caisson et radiateur dans un ou plusieurs angles des pièces à chauffer, les angles étant rarement utilisés, de respecter la résistance thermique du mur, d'apporter une certaine esthétique et une diminution de l'encombrement en jouant sur la hauteur de l'ensemble du mur et de garantir l'encastrement à 100%. Depuis quelques années, on peut se rendre compte que le chauffage par le sol ou par le plafond prennent une part de plus en plus importante du marché. Cette invention comporte plusieurs volets suivant les désirs de la clientèle sur la puissance, le type esthétique recherché, l'encombrement accepté, les matériaux utilisés. Les objets principaux de cette nouvelle génération de caissons encastrables avec leur radiateur sont : - Laisser les murs disponibles pour un aménagement plus facile, - Le radiateur peut devenir par sa finition, un miroir, pour le cas du radiateur Inox glacé, - Optimiser les surfaces de ventes (Loi Carrez), - Optimiser la décoration avec les radiateurs, - Diminuer les tâches sur les chantiers pour les radiateurs à eau chaude, - Pouvoir faire les essais hydrauliques, pour les radiateurs à eau chaude, des tuyauteries et collecteurs avant les finitions des autres corps d'état (peintres, carreleurs...), - Limiter les vols de radiateurs, ces derniers étant posés juste poses jus., avant la réception des travaux, - Limiter les rayures, les éraflures, les coups, - Supprimer les problèmes de fixation, l'ensemble étant fixé sur la partie dure du mur et non dans l'isolation pour les ensembles encastrables d'angle et par collage pour les radiateurs électriques, - Cacher les tuyauteries et les robinets pour les radiateurs à eau chaude, - S'adapter dans tous types de murs extérieurs isolés par l'intérieur, - S'adapter dans tous types de murs intérieurs ou séparations, - Cacher le robinet thermostatique, le té de réglage, les tuyauteries pour les radiateurs à eau chaude, - Respecter la résistance thermique du mur, - Gain de place, - Plus de danger de se blesser, notamment pour les enfants, les personnes âgées, les handicapés, - Sécurité pour les enfants au niveau des écoles, des personnes âgés pour les maisons de retraite et hospices, - De protéger les radiateurs du vandalisme en évitant l'arrachement du support, - Diminuer les interventions avant et après vente, sur les chantiers, - Diminuer les vols sur les chantiers, - Gain de temps pour la pose et les interventions sur les chantiers neufs et de rénovations. Les différents types d'ensemble de caissons de radiateurs encastrables d'angle ont tous les mêmes objectifs. Leur différence est une question d'esthétique, de forme et d'adaptabilité aux différents types de murs. Les fig. là 16 représentent l'ensemble de caissons encastrables avec leur radiateur à eau chaude (vues en coupe du dessus) en fonction du type de murs sur lesquels ils vont être installés. Figures là 4 : Ensemble des caissons encastrables avec leur radiateur pour des murs en angle isolés par l'intérieur. Figures 1-2-3-4 : Repère 1 : Murs en pierres, briques, parpaings, terre, béton ou autres. Repère 2 : Isolation du mur en polystyrène, laine de verre ou autres. Repère 3 : Finition du mur, plaques de Placoplâtre , briques enduites, bois ou autres. Repères 4-5-6 : Caisson d'angle en polyester qui reçoit le radiateur d'angle. Ce caisson est constitué d'un isolant thermique (repère 4) type fibres à faible conductibilité d'une épaisseur (5mm environ) afin d'éviter les pertes thermiques entre le polyester et le mur nO 1. Ce caisson est constitué de deux parties (repères 37 et 38, fig. 41-42- 43-44-, fig. 49-50-51-52). Ce caisson doit s'adapter en épaisseur afin de compenser l'isolation et la résistance thermique du mur (repère 2) et sa finition (repère 3). Sa composition est une plaque de polyester armé en mat de verre (repère 5) et d'une lame d'air (repère 6) ainsi de suite jusqu'à l'obtention de l'épaisseur de l'isolant (repère 2) et de la finition (repère 3) et en respectant la résistance thermique du mur dans sa globalité. - épaisseur du polyester armé de 1 cm pour les parties extérieures, - épaisseur de 0,5cm pour les parties intermédiaires. - les lames d'air sont de 0,5cm en épaisseur. L'ensemble polyester (repère 5) est armé en mat de verre et la finition extérieure, côté intérieur, est constituée d'un gel Coat de finition qui peut recevoir un papier peint, peinture ou autres (repère 44 fig. 49-50-51-52-53-54-55-56 d'une plinthe en partie basse (repère 68 fig. 49-50-51-52-53-54-55-56). Il peut recevoir, pour la partie cachée derrière le radiateur, un film réflecteur de type alu. Repère 7 : Robinet thermostatique avec sonde à distance ou té de réglage suivant l'entrée et la sortie du radiateur à eau chaude, ainsi que l'arrivée ou la sortie de l'eau de chauffage. Repère 8 : Robinet d'arrêt qui permet d'essayer l'étanchéité des tuyauteries avant que le radiateur soit posé et de remédier aux différents inconvénients, fuite, pincement, percement de tuyaux avant que les autres corps de métier interviennent (carreleur, plaquiste, menuisier, moquettiste...). Le robinet thermostatique, le té de réglage (repère 7) et les robinets d'isolement (repère 8) sont fixés par collier sur le caisson à la fabrication en fonction de la commande du client concernant l'entrée ou la sortie du radiateur et sont cachés derrière le radiateur. Repère 9 : Flexible de raccordement hydraulique entre l'entrée et la sortie du radiateur et les robinets d'arrêt cachés également. Repère 10 fig. 1 : Radiateur d'angle droit rentrant à eau chaude en acier laminé à froid de 15 ou 20/10 avec une peinture de finition de type Epoxy. Ce radiateur peut aussi être en acier Inox de finition glacée ou autre (voire autres matériaux composites). Ce radiateur est de forme concave cintré de faible épaisseur (13 à 15mm). A l'entrée de chaque radiateur une plaque est soudée sur une grande partie de la hauteur afin d'obliger l'eau à circuler sur la surface totale du radiateur. Il peut être de type panneau rayonnant ou radiateur panneau rayonnant et à convection. Il est sans collecteur entrée et sortie eau chaude, donc extra-plat. L'entrée, la sortie et la purge eau chaude sont soudées directement sur l'acier ou l'inox en partie basse et haute et du coté arrière du radiateur avec un manchon fileté. Il est encastrable à 100% dans le caisson qui le reçoit et chaque extrémité vient dans l'alignement du mur de finition (repère 3). Repère 11 fig. 2 : Radiateur à eau chaude de type angulaire dont la composition et la finition sont identiques à la fig. 1 repère 10. Repère 12 fig. 3 : Radiateur à eau chaude de type angle droit rentrant dont la composition et la finition sont identiques à la fig. 1 a repère 10. Repère 13 fig. 4 : Radiateur à eau chaude de type convexe cintré dont la composition et la finition sont identiques à la fig. 1 repère 10. Repère 15 : Sonde à distance du robinet thermostatique. Tous ces radiateurs des fig. là 4 sont fixés dans le caisson isolant par le côté gauche (repère 56 fig. 49-50-51-52 et repère 16 fig. là 16). Une tige d'acier est soudée en partie basse et partie haute du radiateur (partie haute : elle peut être remplacée par une charnière invisible). Le principe d'installation du radiateur qui s'effectuera juste avant la réception du chantier, afin d'éviter les éraflures, les coups ou les vols etc... est le suivant : la tige d'acier en partie basse de radiateur s'enfile dans la partie no 68 des fig. 49 à 52 puis le radiateur est remonté pour insérer la tige supérieure du radiateur en partie haute du caisson. Une entretoise de même dimension est insérée autour de la tige basse et de même pour la partie haute afin de centrer le radiateur (solution convecteurs). Pour les panneaux en partie haute et basse fig. 53-54-55-56 repère 63, la tige soudée est remplacée par une charnière invisible. Ces fixations permettent aux radiateurs de pivoter sur leur support, permettent une intervention facile en cas de dépannage. Les radiateurs de type convecteurs fig. 49-50-51-52 et fig. 43 peuvent recevoir en plus des ailettes à l'arrière pour augmenter leur puissance. Pour une hauteur de caisson de 2m50, 2 modèles standards sont proposés : - 2m40 pour le radiateur panneau, - 2m20 pour le radiateur convecteur. Pour la largeur, 4 modèles seront possibles en standard. Le rayon en standard pour les radiateurs de forme cintrée concave ou convexe sera de 200mm pour les petites puissances, de 150mm pour les puissances moyennes et de 100mm pour les puissances plus importantes. Du sur mesure pourra être réalisé en fonction de la demande de la clientèle. L'ensemble des figures 1 à 16 représente un caisson isolant à angle droit rentrant pouvant recevoir différents types de radiateurs, mais ce caisson peut être exécuté dans un angle supérieur ou inférieur à 90 sans entrer dans l'absurde. Les matériaux décrits peuvent être remplacer par d'autres du moment que les résistances sont respectées. Les formes des radiateurs figures 1 à 16 repères 10 à 13, concaves ou convexes cintrés, peuvent avoir un rayon différent du standard. Fig. 5-6-7-8 : Même ensemble de caissons encastrables avec leur radiateur que les figures 1 à 4 avec les mêmes repères. Seul diffère l'angle droit rentrant constitué d'un mur intérieur ou cloison (repère 1B). Le caisson du côté du mur extérieur reste identique que pour les figures 1 à 4 avec le respect de l'épaisseur du caisson par rapport à l'isolation (repère 2), le produit de finition (repère 3) et le respect de la résistance thermique du mur en globalité. La partie droite (repère IB) représente la cloison intérieure ou mur intérieur. Repère 14 : Isolant phonique qui se retrouve en sandwich entre 2 plaques de polyester armé. L'épaisseur de la lame phonique est en fonction du mur ou cloison intérieur. L'épaisseur du côté droit du caisson doit respecter l'épaisseur du mur intérieur. La face extérieure polyester du côté droit du caisson reçoit un gel Coat de finition et permet de recevoir un papier peint ou autres types de finition. Dans les figures 5 à 8, les murs peuvent être inversés ; le caisson d'angle sera lui aussi inversé. La fixation du radiateur s'effectuera toujours du côté le plus épais. Les repères 10-11-12-13 représentent les radiateurs à eau chaude comme sur les figures 1 à 4. Fig. 9-10-11-12 : Ensemble des caissons encastrables avec leur radiateur pour murs intérieurs et cloisons. Le coté du caisson recevant la fixation du radiateur est renforcée. Repère 5 : Couches de polyester armé prenant en sandwich une isolation phonique (repère 14). Le caisson s'adapte à l'épaisseur du mur, des standards étant de mise. Les radiateurs à eau chaude (repères 10-11-12-13) sont identiques aux figures 1 à 8. Fig. 13-14-15-16 : Ensemble des caissons encastrables avec leur radiateur pour murs non isolés en pierre ou autres matériaux (repère 1C). Le principe reste le même que sur les figures 1 à 4 c'est à dire un isolant thermique de 5mm environ (repère 4). Le caisson est constitué de plaques de polyester armé (repère 5) de 1 cm pour les plaques extérieures et de 0,5cm pour les plaques intérieures et de vide d'air (repère 6) pris en sandwich. L'épaisseur du caisson est en fonction de la résistance thermique du mur. Pour encastrer ce caisson, il est nécessaire d'entamer l'épaisseur du mur existant. Ce type de caisson est plus destiné à la rénovation de vieux bâtiments dont on veut garder le cachet intérieur. Les différents types de radiateurs (repères 10-11-12-13) restent identiques aux figures 1 à 12. Fig. 17 à 32 : L'ensemble de ces caissons encastrables avec leur radiateur (vues en coupe de dessus) représente le même caisson polyester que les figures 1 à 16 dans leur conception. La différence est que le caisson est plus isolant et épouse la forme du radiateur électrique rayonnant et rayonnant à convection qu'il va recevoir (version Vivrelec et NF Performance : nouvelles normes pour le chauffage électrique, isolation plus poussée, régulation électronique des radiateurs, radiateurs haute performance). Les repères 1-2-3-1B-IC des figures 17 à 32 sont déjà décrits dans les repères 1-2-3-1 B-l C des figures 1 à 16. Les repères 4-5-6 sont aussi décrits dans les repères 4-5-6 des figures 1 à 16. Le repère 14 des figures 21 à 28 est déjà décrit dans les figures 5 à 12. Repère 21 fig. 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 : Isolant thermique à fibres à faible conductibilité de 5mm d'épaisseur recouvert d'une feuille d'aluminium pour refléter la chaleur et diminuer la transmission de chaleur au polyester. Cet isolant est adhésif côté polyester. Repère 22 : Résistance électrique extra-plate de 2mm d'épaisseur, souple, adhésive du côté isolant de type tissu silicone chauffant. La gamme de puissance des résistances sera de 250 à 2500W. Repère 17 : Plaque de verre Sécurit fumé avec la possibilité d'offrir plusieurs teintes possibles. Cette plaque de verre est de forme concave cintrée et son épaisseur de 4 à 6mm en fonction de l'environnement où se trouve le radiateur. Repère 18 : Plaque de verre Sécurit de forme angulaire épaisseur de 4 à 6mm. Repère 19 : Plaque de verre Sécurit de forme angle droit rentrant épaisseur de 4 à 6mm. Repère 20 : Plaque de verre Sécurit de forme convexe cintrée épaisseur de 4 à 6mm. Cette plaque de verre Sécurit peut être remplacée par n'importe quel matériau, du moment qu'il respecte un pouvoir d'accumulation et de restitution de la chaleur au moins identique au verre. Cette plaque est fixée par vis dans des écrous prisonniers incrustés dans le caisson polyester. En finition pour cacher les vis, un cache de couleur identique à la plaque de verre vient s'incruster dans la tête de vis. Repère 23 : Boîtier interrupteur marche-arrêt avec son thermostat électronique ou boîtier de régulation et boîtier de raccordement électrique. Standard pour les radiateurs électriques : - pour les panneaux rayonnants : 2m40 - pour les panneaux rayonnants et convection : 2m20 Pour les largeurs 4 modèles seront possibles en standard. Rayon en standard pour les radiateurs de forme cintrée concave ou convexe : - 200 pour les petites puissances, - 150 pour les puissances moyennes, - 100 pour les puissances plus importantes. Du sur mesure pourra être réalisé en fonction de la demande de la clientèle. Fig. 33 à 40 : Représentent les différents types de caissons encastrables avec leur radiateur d'angle vue de face. Repère 3 fig. 33-34-35-36-37-38-39-40 : Murs côté intérieur. Repère 24 fig. 33 : Radiateur concave cintré à eau chaude de type panneau rayonnant ou le radiateur rayonnant électrique sur l'ensemble de la hauteur du mur. Repère 68 : Pour toutes les figures, représente le support de la plinthe du mur. Repère 69 : Plinthe du mur intérieur. Repère 34 : Pour toutes les figures, représente la sonde du robinet thermostatique pour les radiateurs à eau chaude ou le boîtier où vient s'incruster le thermostat électronique et l'interrupteur marche-arrêt, ou un ensemble de régulation de puissance pour les radiateurs électriques et boîtier de raccordement électrique. La fig. 34 représente le caisson encastrable avec son radiateur angulaire à eau chaude, de type panneau rayonnant ou le radiateur électrique rayonnant sur l'ensemble de la hauteur du mur (repère 25). La fig. 35 représente le caisson encastrable avec son radiateur à angle droit rentrant à eau chaude, de type panneau rayonnant ou le radiateur électrique rayonnant sur l'ensemble de la hauteur du mur (repère 26). La fig. 36 représente le caisson encastrable avec son radiateur convexe cintré à eau chaude, de type panneau rayonnant ou le radiateur électrique rayonnant sur l'ensemble de la hauteur du mur (repère 27). Repère 36 fig. 37-38-39-40 : Entrée d'air en partie basse et sortie air chaud en partie haute de la cheminée de convection. La fig. 37 représente le caisson encastrable avec son radiateur concave cintré à chaude, de type convecteur ou le radiateur électrique de type rayonnant et à convection (repère 28). La fig. 38 représente le caisson encastrable avec son radiateur angulaire à eau chaude, de type convecteur ou le radiateur électrique de type rayonnant et à convection (repère 29). La fig. 39 représente le caisson encastrable avec son radiateur à angle droit rentrant à eau chaude, de type convecteur ou le radiateur électrique de type rayonnant et à convection (repère 30). La fig. 40 représente le caisson encastrable avec son radiateur convexe cintré à eau chaude, de type convecteur ou le radiateur électrique de type rayonnant et à convection (repère 31). Fig. 41 à 48 : Représente les différents type de caissons. La fig. 41 montre un des types de caisson polyester isolant sans le radiateur. Ce caisson se présente en deux parties (en vue de face) : - partie supérieure (repère 37) - partie inférieure (repère 38) Repères 43 : Trous dans le polyester d'un diamètre de 20mm afin de faire passer les tuyaux d'alimentation en eau de chauffage venant de la chaudière ou d'un collecteur. Ces tuyaux peuvent entrer soit par le dessus venant du plafond, soit sur les côtés en partie haute pour les tuyaux incrustés dans le haut du mur, soit sur les côtés en partie basse pour les tuyaux incrustés dans le bas du mur, soit par le bas pour les tuyaux du caisson pour les tuyaux venant du sol. Repères 45 : Points de fixation dans le mur, composés d'une lame d'acier de 20mm de largeur, d'une longueur de 15cm dont 10cm sont pris dans le polyester armé et avec un perçage de 10mm pour fixer la visserie. Repère 68 : Reçoit la plinthe de finition des murs droit et gauche. Repère 44 : Bande de 5cm de polyester qui vient dans l'alignement du mur. Cette bande est prévue pour recevoir une bande de finition à enduire afin d'éviter une lézarde entre la finition du mur et du polyester. Pour la pose des caissons isolants, il faut impérativement poser la partie haute (repère 37) en premier à fleur du plafond, puis venir glisser le caisson du bas (repère 38), bien coller au caisson supérieur et le caler si nécessaire sur le sol. Le caisson étant posé une fois les dalles coulées, il est nécessaire de passer les tuyauteries eau chaude (par le repère 43) avant de fixer sur les murs les caissons. Repère 34 : Sonde à distance du robinet thermostatique. Elle est fixée sur la partie (repère 44) juste avant la pose du radiateur à eau chaude. Pour ce repère 34, pour les versions électriques, il est nécessaire de prévoir une réservation auprès du plaquiste ou du maçon, en fonction du type de régulation. La fig. 42 représente en coupe de côté le caisson isolant avec son radiateur (repère 46) panneau à eau chaude rayonnant. Repère 50 fig. 42-43-44 : Ensemble flexible robinet d'arrêt et robinet thermostatique ou té de réglage. Repère 43 fig. 42-43-44 : Passage DN 20mm pour les tuyauteries entrée et sortie radiateurs. La fig. 43 représente en coupe le caisson isolant avec son radiateur de type convecteur (repère 47) avec ailettes de diffusion (repère 48) dans la cheminée de convection. La fig. 44 représente en coupe le caisson isolant avec son radiateur simple (repère 49) qui rayonne en façade et communique sa chaleur dans la cheminée de convection entre le caisson (repères 37 et 38) et l'arrière du radiateur (repère 49). La fig. 45 représente le caisson isolant phonique, en vue de face, pour les cloisons et murs intérieurs. Les caissons (repères 39 et 40) se posent de la même manière que précédemment mais ils sont fixés sur le plafond et sur le sol (repère 45) et viennent prendre en sandwich les cloisons par les bandes de polyester (repère 44). Pour les cloisons de type Placo style, carreaux de plâtre, briques ou autres, le caisson se pose avant le montage des dites cloisons intérieures. Pour le cas de murs intérieurs en béton, il est nécessaire de faire les réservations pour incorporer après séchage les caissons isolants phoniques. La fig. 46 représente en coupe le caisson isolant (repères 41 et 42) avec son radiateur panneau électrique rayonnant qui se compose de la plaque de verre Sécurit de rayonnement (repère 51), de la résistance électrique extra-plate adhésive (repère 52) et de sa plaque isolante adhésive avec feuille de réflexion (repère 53). Repère 55 : Fixation par vis spéciale avec écrou prisonnier dans le polyester. La vis vient se cacher par un cache de la même couleur que le verre Sécurit . La fig. 47 représente en coupe le caisson isolant (repères 39 et 40) avec son radiateur rayonnant et à convection qui se compose de la plaque de verre (repère 51), de la résistance extra-plate adhésive (repère 52) et de l'isolant adhésif avec feuille de réflexion du côté de la cheminée de convection (repère 53). Repère 55 : Visserie de l'ensemble mais avec cette fois une pièce d'écartement pour laisser l'espace suffisant à la convection dans la cheminée. La fig. 48 représente en coupe le caisson isolant (repères 39 et 40) avec son radiateur rayonnant et à convection qui se compose de la plaque de verre rayonnante (repère 51), de la résistance extra-plate adhésive (repère 52), de la résistance additionnelle (repère 54) et de son isolant adhésif avec réflecteur (repère 53). Repère 55 : Visserie avec 2 pièces d'écartement afin de garder l'espace à la cheminée de convection. Fig. 49 à 52 : Représente le caisson isolant (repères 37 et 38) avec son radiateur rayonnant et à convection à eau chaude ou radiateur électrique en vue de face. Repère 43 : Passages de tuyauteries possibles pour le radiateur à eau chaude. Repère 68 : Bas du caisson (repère 38) qui reçoit la plinthe de finition. Repère 56 : Une des deux solutions de fixation et de pivotement du radiateur afin de pouvoir modifier le réglage du robinet thermostatique. Le système de fixation et de pivotement est une tige d'acier soudée dans l'angle bas et haut du radiateur. Ces tiges s'emboîtent dans les orifices renforcés au bord du caisson et une pièce d'écartement est rajoutée pour centrer le radiateur. Cette pièce d'écartement est de même couleur que le radiateur. Le repère 56 peut aussi être à la place des tiges, une charnière en partie basse et haute invisible dont une partie est soudée sur le bord arrière du radiateur en fonction de son poids. L'autre partie de la charnière est à visser lors de la pose du radiateur dans des écrous prisonniers prévus dans le polyester. Repère 36 : Entrée en partie basse et sortie en partie haute de la cheminée de convection. Repères 62 : Aimants, genre aimants porte de placard, vissés dans le polyester afin de maintenir fermé le radiateur à eau chaude. Repère 44 : Bandes de polyester pour la finition et le mariage avec le mur. Repères 45 : Fixations des caissons sur le mur. Repères 57-58-59-60 : Les différentes formes de radiateurs déjà décrites figures 1 à 32. Repère 61 : Fixation par vis avec cache pour les radiateurs électriques. Repère 34 : Emplacement de la sonde à distance du robinet thermostatique pour le radiateur à eau chaude ou du boîtier interrupteur marche-arrêt du thermostat électronique ou du boîtier de régulation du radiateur électrique et boîtier de raccordement électrique. Fig. 53 à 56 : Caisson isolant (repères 39 et 40) avec son radiateur panneau rayonnant à eau chaude ou électrique en vue de face. Les repères 43-68-63-61-44-45-34 sont déjà décrits dans les figures 49 à 52 suivant si le radiateur est un radiateur panneau électrique ou radiateur panneau à eau chaude. Les repères 64-65-66-67 sont déjà décrits dans les figures 1 à 32. REVENDICATIONS 1 ) Caisson d'angle isolant encastrable pour radiateur spécifique caractérisé en ce qu'il respecte la résistance thermique globale du mur (1) sur lequel il va être installé, de part sa conception en couches de polyester (5) emprisonnant des lames d'air (6) et d'un isolant (4) en fibres à faible conductibilité placé du coté extérieur. 2 ) Caisson d'angle selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'isolant est phonique pour les caissons ayant un ou deux cotés sur un mur intérieur. 3 ) Caisson d'angle selon les revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que l'encastrement est de 100% sur l'ensemble de la hauteur du mur. 4 ) Caisson d'angle selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que le caisson intègre des radiateurs spécifiques (10 à 13) encastrables de formes diverses, angle droit, concave, convexe, angulaire électriques ou à eau chaude. 5 ) Caisson d'angle selon la revendication 4 caractérisé en ce que les types de radiateurs spécifiques électriques sont extra-plats (11 mm) de type panneau rayonnant ou à convection comprenant un isolant thermique (21) en fibre à faible conductibilité revêtu d'un réflecteur en alu, une résistance électrique souple (22) de type tissu silicone chauffant, une plaque de verre Sécurit (17) ou autre matériau de même comportement. 6 ) Caisson d'angle selon la revendication 4 caractérisé en ce que les radiateurs spécifiques à eau chaude sont extra-plats (13 mm) de type panneau rayonnant ou à convection et sans collecteur d'entrée et de sortie. 7 ) Caisson d'angle selon la revendication n 6 caractérisé en ce que les tuyauteries et les accessoires sont cachés derrière le radiateur à eau chaude et permet par les vannes d'isolement (8) d'effectuer les essais hydrauliques des tuyauteries et collecteurs avant de poser le radiateur et de permettre de réparer avant l'intervention des autres corps d'états. 8 ) Caisson d'angle selon les revendications 4,6, 7 caractérisé en ce que le système (16,56) de pivotement et de fixation du radiateur extra-plat à eau chaude est composé d'une tige d'acier soudée en partie basse ou haute avec une pièce d'écartement ou de charnière invisible en fonction du poids pour la pose au dernier moment du chantier. 9 ) Caisson d'angle selon la revendication 8 caractérisé en ce que le maintien fermé du radiateur à eau chaude est réalisé par des aimants (62). 10 ) caisson d'angle selon les revendications 4,5 caractérisé en ce que les fixations avec cache du panneau rayonnant du radiateur électrique sont prévues pour la pose de la plaque rayonnante au dernier moment du chantier et pour une intervention après-vente sur la résistance.