Brevet FR2776381A1 — publié le 19990924

DESCRIPTION a)Indicateur-compensateur de variation des niveaux des liquides. b)L' invention proposée est un dispositif, qui indique la variation des niveaux des liquides ou les niveaux préfixés des liquides dans leur réservoir et compense automatiquement le liquide quand c'est nécessaire. c)Dans ce genre de dispositif connu jusqu'à présent, on n'a pas utilisé de contacteure magnétique. L'utilisation de ces contacteurs facilite beaucoup et rend le dispositif très pratique et moins cher. d > Dans ce dispositif en tenant compte du poids du corps magnétique 5, la densité du flotteur 2 a été convenablement choisie Pour que celui-ci ne soit pas agité lors du plein ou du vide du réservoir, nous lui avons donné la possibilité de faire son trajet seulement à l'intérieur d'un tuyau 29. Le flotteur 2 est relié par une ficelle 31, qui passe par deux bobines 3 et 4 à un corps magnétique 5 qui circule dans un tuyau 36 en parallele au 29 qui se trouve à l'extérieur du réservoir 1. Ce tuyau 30 peut être à la même hauteur que le 29 ou à hauteur différente. Sur ce tuyau 36 à la hauteur désirée se trouvent les contacteurs magnétiques 6, 7, 17,..., 19 et 26. Quand le niveau du liquide change, le flotteur 2 fait changer la hauteur du corps magnétique S. Celui-ci on arrivant devant chaque contacteur magnétique ferme son contact qui laisse passer le courant électrique. Ce courant dans son circuit peut faire rarchor le uoyant lunineux, l'alarme sonneuse, ou en ajoutant deux relais 27 et 28 par exemple dans le circuit du contacteur magnétique 27 et 28, ils peuvent faire marcher un moteur pompe, pour faire automatiquement le plein ou le vide du réservoir. e)Le flotteur 2 qui se mout dans un tuyau 29 en polyéthylène (P.U.C) est relié par une ficelle qui passe par deux bobines 3 et 4 à un corps magnétique 5 qui se neut lui aussi dans un autre tuyau 36 parallele au premier. En tenant compte du poids du corps magnétique 5, on a choisi le flotteur 2 de telle façon que quand le niveau du liquide dans son réservoir change, le flotteur puisse changer la hauteur du corps magnétique. Par conséquent quand la consoatlon du liquide du reservoir 1 conduit le niveau du liquide au minimum, le corps magnétique 5 arrive au niveau des contacteurs magnétique 6 et 7 et les ferme. Le contacteur magnétique 6 net en marche l'alarme lumineuse ou sonneuse 8 et 9 que l'on peut couper le dernière, si on le désire, par l'intérrupteur 16. La fermeture du contacteur magnétique 7, peut relié la borne 25 du courant 220 volts du secteur (ou une batterie) au circuit primaire 11 du relais 27. L'autre borne étant reliée, le relais se met en marche; par conséquent les interrupteurs 12 et 13 du relais 27 seront fermés. L'interrupteur 12 relie aussi la borne 25 du secteur par l'intermédiaire de l'interrupteur 14 du relais 28, qui est fermé quand ce dernier n'est pas en état de marche, au circuit primaire 11 du relais 27. Par conséquent après l'ouverture du contacteur magnétique 7, durant le temps dont le relais 28 est coupé, le relais 27 continue à marcher. L'interrupteur 13 peut faire marcher le moteur pompe 15, pour faire le plein du réservoir. Pendant toute la durée de la Marche du Moteur pompe, le voyant 16 sera alluré. Lors du remplissage du réservoir i, le flotteur 2 se net à monter, ce qui fait descendre le corps Magnétique S.Quand celui-ci dépasse les contacteurs magnétiques 6 et 7, les deux contacteurs coupent le courant des circuits leur appartenant.Le premier éteint l'alarme lumineuse 8,mais le deuxième n'influe pas sur l'état de marche du relais 27; par conséquent le renplissage du réservoir i continue.Le corps magnétique qui continue à descendre passe devant les contacteurs magnétiques qui indiquent les differents niveaux du liquide, dont nous avons désigné un de coux-ci par le numéro 17.Quand ces contacteurs magnétiques se ferment l'un après l'autre, les uoyants 18 leurs appartenants s'allument et Montre le niveau du liquide dans le réservoir. Quand le corps Magnétique arrive douant les contacteurs Magnétiques 19 et 20,il ferre ces deux. Le contacteur Magnétique 26 fait archer la laMpe 21 qui Montre que le réservoir est plein.Le contacteur magnétique 19 relie la borne 25 du secteur au circuit primaire 22 du relais 28.L'autre borne étant reliée,le relais 29 se net en Marche, ce qui aboutit à la coupure de l'interrupteur 14 ce qui fait couper l'alimentation du circuit primaire du relais 27.Par conséquent les deux interrupteurs 12 et 13 s'ouurent.La coupure du contact 13 fait arrêter le moteur pompe qui arrête le remplissage du réservoir.Le voyant 16 de marche de ce moteur pompe s'éteint aussi.La coupure de l'interrupteur 12 coupe le lien électrique entre les deux relais.Quand le relais 29 se net on marche,l'interrupteur 23 se ferme et laisse passer le courant qui allure le uoyant 24 qui indique la coupure du moteur ponde. Quand on utilise le liquide du réservoir, le flotteur 2 descend et fait monter le corps magnétique 5.Au fur et à mesure que celui-ci monte,il dépasse les contacteurs magnétiques 19 et 26;donc ces contacteurs seront coupés.Le premier coupe le courant d'alimentation du relais 28,par conséquent l'interrupteur 23 se coupe et la larve 24 s'étaint,et le deuxième éteint la lampe 21. Quand le corps Magnétique passe devant le contacteur Magnétique 17,la lampe 18 s'allume,et quand il passe devant les contacteurs magnétiques 6et7,le cycle recommence. Le dispositif est constitué de deux parties indépendantes: 1 > L'indicateur de la variation des niveaux des liquides,qui contient les contacteurs magnétiques 6,17 et 26 et les signaux lumineux ou sonneurs 8,9,18 et 21.Dans le cas présent les signaux lumineux indiquent trois niveaux différents du liquide,c'est-à-dire les niveaux du maximum,du moitié plein et du minimum.Pour le minimum on a aussi un signal sonneur,qui peut être coupé par l'interrupteur 10.En ajoutant différents contacteurs magnétiques pour les autres niueaux,on peut indiquer les niveaux désirés.On peut aussi indiquer les differents niveaux du liquide par des indications continues car,comme on le voit sur la figure 1 nous avons monté deux contacteurs magnétiques 6 et 7,1'un en face de l'autre,à un niveau donné sur le tuyau 36 en chlorure de polyéthylène C p.u.c. > pour que quand le corps magnétique S arrive à ce niveau, les deux contacteurs soient fermés.Alors on peut Monter deux contacteurs sur le tuyau 2)Compensateur de niveaux des liquides qui contient les contacteurs Magnétiques 7 et 19 ainsi que les relais 27 et 28.Cette partie sert à compenser la variation du niveau du liquide à volonté.Pour faire le plein ou le vide,il faut tout simplement changer la fonction des deux contacteurs Magnétiques 7 et 19. f)Le dispositif qui fait l'objet de cette invention peut être utilisé dans tous les cas ou l'on désire indiquer la variation des niveaux des liquides et le compenser.Il peut indiquer aussi la hauteur d'un objet dont la hauteur change;par exemple les étages pour un ascenseur. REVENDICATION. 1 > Le dispositif permet d'indiquer la variation des niveaux des liquides contenus dans un réservoir d'une façon continue ou discontinue et la compenser quand c'est nécessaire. Il contient un flotteur 2 qui flotte sur le liquide,et pour avoir le moindre contact des pièces attachées à celui-ci avec le liquide,et la moindre agitation lors du remplassage et de la vidange du réservoir,on laisse circuler le flotteur dans un tuyau Les signaux qui indiquent les niveaux du liquide,peuvent-être utilisés daune façon continue ou discontinue. 2)Le dispositif selon la revendication i caractérisé pour que le tuyau 36 sur lequel nous avons Monté les contacteurs magnétiques,et dans lequel circule le corps magnétique 5,doit-être parallele au tuyau 29 dans lequel circule le flotteur.Ils peuvent-être à la même hauteur,mais lorsque cela est nécessaire le tuyau 36 peut être monté plus haut ou plus bas.Dans ce cas,los contacteurs Magnétiques peuvent Monter à la hauteur convenable pour indiquer les niveaux désirés du liquide dans son réservoir. 3)Le dispositif selon les revendications i et 2 caractérisé pour que le flotteur 2 ne sorte pas du tuyau 29,il faut déboucher le bas de ce tuyau de façon à ce que le flotteur ne puisse pas sortir Mais le liquide puisse circuler dans ce tuyau. 4)Le dispositif selon l'une quelconques des revendications précédentes caractérisé pour qu'il puisse marcher aussi bien avec le courant alternatif 226 volts du secteur qu'avec une battere.Dans ce cas il faut simplement choisir convenablement les relais et le moteur pompe.