Brevet FR2766856A1 — publié le 19990205

PROCEDE DE NEUTRALISATION SANITAIRE DE L'AMIANTE UTILISEE DANS LE BATIMENT. Les grandes qualités de l'amiante: pouvoir isolant et anti-feu, ainsi que son faible coût de mise en oeuvre, ont incité l'industrie du bâtiment à l'utiliser massivement dans l'isolation des locaux industriels et domestiques, publics ou privés. A ce jour, est démontrée la grande nocivité des particules d'amiante en suspension dans l'air pour un très faible taux de concentration. L'amiante provoque après inhalation et incubation une forte susceptibilité à développer un cancer de la plèvre. Il est donc impérieux de neutraliser cette nocivité dans les locaux les plus exposants. A ce jour cette neutralisation consiste à déposer en totalité les protections d'amiante présentes dans le bâtiment. Cette opération présente les inconvénients suivants 1) Coût très élevé. 2) Mise à nu des gros oeuvres, notamment les structures métalliques qui peuvent subir des déformations en cas de forte chaleur (même en dessous du point de fusion de leur matériau). 3) Aspect inesthétique consécutif au déflocage et endommagement des étanchéités des canalisations ou des passages de câbles. 4) Suppression de l'isolation thermique et acoustique des bâtiments. ) Manipulation massive d'amiante avec danger d'inhalation de particules nocives par les opérateurs. 6) Obligation de neutralisation sanitaires de grands volumes de déchets d'amiante. La présente invention technique concerne la neutralisation sanitaire de l'amiante en place, ou à venir, par pétrification. Cette invention est le processus alternatif au céflocage. Ce traitement aurait du être réalisé dès la première application d'amiante. Ce procédé consiste à enfermer l'amiante sous une couche d'enduit de gypse (plâtre et dérivés du plâtre) dont l'adhérence est renforcée par pré- imprégnation de la surface de l'amiante avec une colle spécifique incombustible de telle manière qu'aucune particule-nocive ne puisse s'échapper. Cette sous-couche fine de colle, colorée au bleu de Méthylène dans la masse permet de signaler à l'opérateur o projeter l'enduit de pétrification et surtout, forme un adhésif double-face d'accrochage. L'enduit à base de plâtre de force normale -2 - connue sous l'expression technique "gâcher bon" est alors projeté par des moyens connus et doit présenter selon les surfaces à traiter une épaisseur d'environ 10 à 20 millimètres. Cette projection de plâtre ou dérivés peut être réalisée mécaniquement par exemple par une machine à projeter comprenant un compresseur, un malaxeur, une lance à projeter, etc.et s'effectue rapidement avec très peu d'exposition de l'opérateur. Cette couche adhérente de neutralisation sanitaire conserve à l'amiante toutes ses qualité anti-feu et isolante. Ce procédé est facile d'emploi et rapide de mise en oeuvre. Les matériaux utilisés sont techniquement et industriellement connus. En finition, il peut se peindre pour parfaire les qualités esthétiques. Il peut avantageusement être teinté dans la masse de façon à assurer, d'une manière indubitable, l'identification par une coloration normalisée de la couche de protection sanitaire de l'amiante. Cette coloration peut être par exemple le bleu obtenu à partir du bleu de Méthylène. Ce revêtement de protection sanitaire présente l'avantage de raccordements faciles sans solution de continuité, avec tous les éléments du gros oeuvre, poutres, piliers, etc. procurant une étanchéité supplémentaire et sauvegardant l'esthétique du bâtiment. Séquence type d'application 1) Appliquer sur les surfaces à traiter une couche de colle à papier peint (à même le flocage) 2) Fixer aux plafonds une armature en grillage galvanisé 12/12 ou de métal déployé (type Nergalto) au moyen de vis en aluminium, ou en laiton, pour permettre un éventuel déflocage mécanique ultérieur. Ces vis seront appliquées avec un écartement de 0.60 mètres au maximum pour des vis de 6 millimètres de diamètre. 3) Projection d'une couche d'enduit de plâtre teinté bleu. Cette couche de 10 à 20 millimètres de plâtre de force normale connue sous l'expression technique du métier "gâché bon" est projetée mécaniquement par une machine à projeter. Ce dispositif comprend: un compresseur, un malaxeur, une lance à projeter, pour l'essentiel.... Ce mode d'application peut être rapide et expose peu les opérateurs aux particules d'amiante. 4) Dans le cas de structures o il est impossible de poser une armature en grillage, il est nécessaire d'adjoindre à l'enduit, de la fibre de verre en paillettes à raison de 15 % de la masse de l'enduit et rendre ainsi l'enduit auto-porteur et armé. 3 - Il importe que la prise du plâtre ou de ses dérivés, soit à point au moment de la projection afin qu'il imprègne intimement le flocage d'amiante et la colle préalablement projetée (cette colle travaille en "double face" côté amiante et côté enduit). La qualité du plâtre dépend des paramètres bien connus des professionnels ou hommes de l'art tels que dosage de l'eau, délais d'utilisation, température ambiante, fraîcheur de fabrication etc. La coloration de l'enduit obtenue par du bleu de Méthylène a la caractéristique de changer de couleur et devient blanc localement avec la chaleur. Ainsi un câble électrique surchauffant dangereusement sous l'enduit coloré, peut être immédiatement repéré. Ce procédé peut être appliqué soit pour une longue J durée, soit en attente d'un déflocage ultérieur. -4 - 2766856 REVENDICATIONS 1) Procédé pour la neutralisation sanitaire de l'amiante utilisé dans le bâtiment caractérisé en ce qu'il consiste à recouvrir l'amiante d'une couche adhérente et robuste à base de gypse ou de dérivés de plâtre, réalisée par projection pâteuse. y_. 2) Procédé selon la revendication (1) caractérisé en ce que l'épaisseur du revêtement protecteur est d'environ 10 à 20 millimètres. 3) Procédé selon la revendication (1) et (2) caractérisée en ce que la fluidité de la projection est adaptée à assurée son : - adhérence parfaite sur la surface du flocage d'amiante par une imprégnation intime assurée par une sous-couche de colle à papier peint de type aqueuse. 4) Procédé selon la revendication (1) (2)et (3) caractérisée en ce que la colle de type aqueuse peut être teintée au bleu de -s méthylène. ) Procédé selon la revendication (3) caractérisé en ce que la formation de la couche adhérente protectrice est effectuée par projection à la lance au moyen d'une machine à projeter de type connu. LO- 6) Procédé selon la revendication (1) caractérisé en ce que le revêtement protecteur est teinté dans la masse d'une manière indélébile pour l'identification facile des surfaces traitées. 7) Procédé selon la revendication (5) caractérisé en ce que la teinte est du bleu obtenu avec le " bleu de méthylène " ou Q_- ses dérivés. 8) Procédé selon la revendication (3) ou (4) caractérisé en ce qu'il est appliqué aux plafonds qui ont été au préalable munis de grillage galvanisé de métal déployé (type NERGALTO), chevillé et vissé avec un espacement maximum de 0,6 mètre entre 3C- vis. 9) Procédé selon la revendication (4) caractérisé en ce que dans le cas ou le flocage à isoler est tendre, il lui est appliqué un durcisseur préalablement à la projection de la couche de protection sanitaire de gypse ou dérivés de plâtre, le - dit durcisseur pouvant être par exemple avantageusement du type colle aqueuse incombustible. ) Procédé selon la revendication (1) caractérisée en ce que l'enduit peut être additivé de fibre de verre en paillettes à raison de 15% de la masse de l'enduit.