Brevet FR2772198A1 — publié le 19990611

DISPOSITIF DE CONCEPTION D'UNE STATION ELECTRIQUE HAUTE TENSION A COUPURE VISIBLE A SIMPLE OU DOUBLE JEU DE BARRES ET PROCEDE DE CONSTRUCTION. A ce jour, la construction d'une station électrique d'intérieur haute tension se réalise à partir de caisson ou de compartiment à isolement dans l'air, englobant un équipement triphasé pour une ou plusieurs cellules -voir art antérieur du brevet FR 2669782 Al- ce qui limite cette préfabrication aux tensions 63-90 KV pour des raisons de dimensionne -ment de caisson qui permettent son transport sur le site; ces équipements ont une masse de 8 à 10 tonnes qui nécessite une manutention délicate, et des interventions sur le ou les jeux de barres pour procéder à leur raccordement; la construction d'un bâtiment de protection, après la mise en place des équipements, conduit à augmenter les délais de réalisation de la station; cette formule de préfabrication n'autorise pas son application à des tensions supérieures à 90 KV et de ce fait, présente une incompatibilité majeure pour l'exportation. L'art antérieur, propose également un second type de construction par le brevet FR25661 99(84.09.362) du type intérieur qui présente l'inconvénient de la plupart des travaux de montage réalisés sur site, à savoir les aléas climatiques avec incidence sur le délai de réalisation, et n'offrent pas la garantie d'une fabrication en usine avec essai préalable des circuits haute tension avant expédition. II existe également un troisième type de réalisation en poste blindé à isolement gazeux, dont le coût relativement élevé, limite son emploi à des applications spécifiques. La présente invention a pour objet la construction d'une station électrique haute tension qui supprime les inconvénients énoncés ci- avant en proposant une nouvelle conception de station haute tension associant le brevet FR 870637 à l'aménagement électrique haute tension. Un autre objet de l'invention est de réduire le délai global de réalisation d'une station par l'exécution en temps masqué du bâtiment du site, et la construction en usine des éléments cadres. Un autre objet de l'invention vise la réalisation d'une station haute tension ne comportant pas de compartiment à isolement dans l'air et les asservissements qui y sont liés, de concevoir cette station en un seul niveau pour un aménagement en simple ou double jeu de barres, dans un dimensionnement comparable à celui d'une station blindée. Un autre objet de l'invention est de réduire les pertes par effet Joule en réduisant la longueur des circuits haute tension dans le rapport de 4 à 1 et de diminuer le nombre de raccordements à contrôler du circuit haute tension dans le rapport de 5 à 1, ce qui se traduit par une meilleure fiabilité de l'installation. Un autre objet de l'invention est qu'il autorise la possibilité de rendre le disjoncteur déconnectable par le fonctionnement simultané des dispositifs de sectionnement encadrant le disjoncteur. Un autre objet de l'invention est la construction dans un même encombrement et avec les mêmes éléments d'une station electrique en simple ou double jeu, de barres. Tous ces objets conduisent à réaliser des économies importantes par la réduction des temps de montage usine, par la réduction des temps de montage sur le site indépendemment des intempéries, par la réduction des coûts d'emballage et de transport (gabarit routier ou ferroviaire), par la réduction des coûts de fabrication grâce à l'industrialisation, par la réduction du coût foncier grâce à la réduction des surfaces, par la réduction des coûts génie civil grâce à la réduction de 25% de la surface du bâtiment haute tension et sa réalisation en un seul niveau ainsi que le passage à 4 mètres de la hauteur du bâtiment au lieu de 6 mètres actuellement. Cette conception de la station et son procéde de construction trouve également son application dans le cas de station mobile sur camion et dans le cas de station extérieure sous réserve de quelques aménagements. Conception de la station: La plus petite station haute tension ayant cours comporte au minimum deux cellules une cellule arrivée et une cellule départ .C'est sur ce type de station en formule intérieure simple ou double jeu de barres que sera faite la description, sans mettre en cause son application à une station composée d'un plus grand nombre de cellules, dans ce cas, on choisira une modularité de préfabrication portant sur deux ou trois cellules , voire quatre cellules, qui, mises bout à bout, reconstitueront la station suivant son importance. Le raccordement au réseau de cette station peut être fait soit directement par câble souterrain, soit par ligne aérienne par l'intermédiaire d'une traversée modèle intérieur extérieur. Les matériels mis en oeuvre sont des disjoncteurs classiques, mini huile, gaz SF6, ampoule sous vide. Ces disjoncteurs sont équipés d'une commande mécanique ou hydraulique ou pneumatique disposée dans le prolongement de l'axe des trois pôles de coupure et de l'appareillage à isolement sec, dont le dispositif de sectionnnement à coupure visible objet du brevet FR 8705637. Le ou les jeux de barres sont disposés dans un plan parallèle au couloir de circulation; l'axe horizontal des trois pôles de disjoncteurs est disposé dans un plan perpendiculaire au couloir de circulation. La station est conçue sans compartiment à isolement dans l'air tout en bénéficiant de la coupure visible-voir figure 6 Le dispositif est basé sur la conception de la station décrite à partir de l'association mécanique sur le site de quatre types d'éléments cadres ayant chacun des fonctions spécifiques et un poids inférieur à 1000 Kg ne nécessitant pas de moyen lourd de manutention sur le site par le fait que leur mise en place s'effectue par ripage. Le dispositif sera mieux compris en se référant aux figures. La figure 1, élément cadre P installé horizontalement, représente un plancher pour deux cellules en équipement triphasé simple ou double jeu de barres. La figure 2, élément cadre S installé verticalement, représente une cloison de séparation physique entre deux cellules en équipement triphasé simple ou double jeu de barres. La figure 3, élément cadre Fa installé verticalement, représente la façade aménagée pour deux cellules en équipement simple ou double jeu de barres. La figure 4, élément cadre Ph installé verticalement, représente un dispositif concernant l'aménagement en monophasé simple jeu de barres pour l'équipement de deux cellules La figure 5, élément cadre Phd installé verticalement, représente le procédé de réalisation de l'aménagement en monophasé double jeu de barres pour l'équipement de deux cellules à partir du dispositif figure 4 élément cadre Ph.La figure 6, coupe 1-1 représente sur la partie gauche l'aménagement triphasé en simple jeu de barres avec possibilité de départ aérien Ae ou en cable souterrain As.La partie droite de la figure 6, coupe 1-1, représente l'aménagement triphasé en double jeu de barres.Cette figure 6 montre également que le déplacement suivant la flèche des éléments de sectionnement SB et SL réalise la coupure visible. La figure 6a représente une vue en plan d'une station en simple ou double jeu de barres .La partie gauche, station simple jeu de barres, montre la mise en place des éléments cadres S, Ph et Fa, à travers les ouvertures 01, 02 et 03.La partie droite, station double jeu de barres, montre la mise en place des éléments cadres S, Phd et Fa à travers les ouvertures 01, 02b et 03. *Element cadre "P" -figure 1 Cet élément cadre est constitué soit par une ossature métallique entièrement soudée réalisée à partir de glissière en profilélJ, soit par un matériau composite susceptible de remplir les mêmes fonctions à savoir: - établir un niveau de référence pour la mise en place des éléments cadre "S" figure 2, "Fa" figure 3, et "Ph" figure 4 ou"Ph d" figure 5. - servir de guidage, de positionnement et d'équipotentialité des masses aux éléments cadres énoncés ci-avant. - permettre le passage des câbles haute tension dans le cas d'alimentation de la station par liaison souterraine. - servir de cheminement aux câbles basse tension assurant les liaisons entre les différents éléments cadres monophasés et leur coffret de regroupement et de commande. L'élément cadre "P" figure 1 est dimensionné pour l'aménagement en tripolaire de deux cellules simple ou double jeu de barres; son épaisseur de 200mm correspond à la hauteur des chapes béton mises en oeuvre dans un bâtiment électrique pour la réalisation de caniveau basse tension; il est constitué par trois glissières métalliques en Ll repère g dimensionnées pour permettre la mise en place par ripage des trois éléments cadres "S"figure 2, six glissières métalliques enllrepère g2 dimensionnées pour permettre la mise en place par ripage des trois éléments cadres "Ph"figure 4 dans la configuration simple jeu de barres, douze glissières métalliques enr rrepère g4 dimensionnées pour permettre la mise en place par ripage des trois éléments cadres"Phd" figure 5 dans la configuration double jeu de barres, une glissière métallique enjjrepère g3 dimensionnée pour permettre la mise en place par ripage de l'élément cadre "Fa"figure 3 Les glissières sont équipées à une extrémité et sur la face intérieure des ailes, de cales en cuivre CA figure 1 qui assurent le centrage des éléments cadres dans leur glissière respective et le contact d'équipotentialité des masses des différents éléments cadres. La profondeur de la glissière gl est prévue pour permettre le croisement dans un plan vertical des éléments cadres "Ph"figure 4 ou "Phd"figure 5 avec les éléments cadres "S"figure 2 en tenant compte de l'épaisseur du montant horizontal de l'élément cadre "S".L'entr'axe des glissières gl correspond à l'entr'axe des cloisons de séparation de cellule départ ou arrivée et l'entr'axe des glissières g2 correspond à I' entr' axe des pôles du disjoncteur. *Elémentcadre cadre"S"-figure 2 Ce cadre est constitué par une ossature métallique entièrement soudée, réalisée à partir de profils creux à section rectangulaire pour les montants verticaux et de profils métalliques en r r pour les deux montants horizontaux. Il peut également être conçu à partir de matériau composite. Sa fonction est multiple, à savoir -établir un écran physique de séparation de deux cellules. -contribuer à l'ossature métallique de la station. -servir de maintien en position verticale de l'élément cadre "Ph"figure 4 ou "Phd" figure 5 au cours de leur installation. -servir de cheminement aux câbles basse tension assurant les liaisons entre les différents éléments cadres monophasés et leur coffret de commande et de regroupement -masquer les ouvertures réalisées dans le mur du bâtiment pour permettre la mise en place de ces éléments cadres -permettre, à partir de montants verticaux, de réaliser sur un même type d'élément cadre, une utilisation pour l'aménagement de la station soit en simple jeu de barres, soit en double jeu de barres. L'élément cadre "S"figure 2 est dimensionné en épaisseur à 100mm maximum, en largeur pour la profondeur de la station plus l'épaisseur du mur d'enceinte de la station et en hauteur pour permettre le croisement en position verticale des éléments cadres "Ph" figure 4 ou "Phd" figure 5 avec les éléments cadres "S" figure 2 à travers les ouvertures SO figure 2. L'élément cadre "S"figure 2 comporte une structure de base prévue pour une station double jeu de barres; il comprend un montant horizontal hl constitué par un profilé en positionné sur les ailes pour réduire les frottements sur les glissières de l'élément cadre "P" figure 1; à chaque extrémité de ce montant et sur les faces extérieures des ailes est prévue une surface traitée B figure 2 pour assurer le contact d'équipotentialité des masses prévu sur les glissières gl, un montant horizontal h2 constitué par un profil enLJ qui dispose dans son prolongement sur une extrémité, d'un retour en équerre pour assurer le maintien en position verticale de l'élément cadre "Fa"figure 3 3 au cours de son installation, de quatre montants verticaux vl, v2, v3, v4, constitués par des profils creux de section rectangulaire qui assurent un cloisonnement physique entre deux cellules et garantissent la non perforation de ceux-ci par un arc électrique d'une intensité correspondant à la puissance de court circuit de l'installation. Dans le cas de station simple jeu de barres, on rajoute sur cette structure 6 montants verticaux v5,v6, v7,v8 ,v9 ,v10, constitués par des profils creux de section rectangulaire qui assurent la même fonction que les montants vl,v2,v3,v4. Dans les deux cas de station simple ou double jeu de barres, I'entr'axe des ouvertures SO correspond à l'entraxe des pôles du disjoncteur. Un parement vertical Pvl en acier ou autre matériau est fixé sur le montant vertical vl figure 2 dans le but de masquer l'ouverture Ol figure 6 aux positionnements définitifs des éléments cadre "S"figure 2. *Elément cadre "Fa" -figure 3 Ce cadre est constitué par une ossature métallique entièrement soudée, réalisée à partir de deux montants horizontaux et de trois plastrons verticaux. Entre les plastrons verticaux sont installées deux façades de fermeture de cellules. Les fonctions de cet élément cadre "Fa" sont les suivantes: -établir un écran de séparation physique entre le matériel sous tension des cellules et le couloir d'exploitation. -contribuer à l'ossature métallique de la station. -masquer l'ouverture réalisée dans le mur du bâtiment pour permettre la mise en place de cet élément. servir de support à tout l'équipement basse tension des appareils haute tension des cellules. L'élément cadre "Fa"figure 3 est dimensionné à une épaisseur de 300 à 350mm pour une longueur correspondant à l'aménagement de deux cellules. L'ossature de l'élément cadre "Fa" figure 3 est constitué par deux plastrons verticaux identiques vl, v2 et un parement vertical v3, réalisés en tôle pliée, soudés sur deux montants horizontaux hl et h2 également réalisés en tôle pliée.Entre les parements verticaux v/-v3 et v3- v2, sont installées des portes métalliques Fl, ,F2, F3 , F4 ,sur une hauteur de 2500mm permettant l'accès à l'intérieur des cellules. Dans ces portes est aménagée une ouverture O figure 3 dimensionnée pour permettre le passage de l'armoire de commande du disjoncteur. Ces portes peuvent être conçues en cadre grillagé. Les plastrons verticaux vl, v2 sont dimensionnés pour toute la hauteur de la station avec une largeur de 400mm et une profondeur de 350mm environ.Dans la largeur et la profondeur de ces plastrons sont installés les moteurs basse tension repère M de commande des organes de sectionnement et les coffrets de commande et de regroupement repère Cc.Le plastron v3 est dimensionné pour la hauteur de la station avec une largeur de 100mm correspondant à l'épaisseur des éléments cadres "S" figure 2. Le montant horizontal hl est constitué par un profil positionné sur les ailes pour réduire les frottements sur les glissières g3 de l'élément cadre"P"figure I ; à chaque extrémité de ce montant, sur les faces extérieures des ailes, est prévue une surface traitée C figure 3 pour assurer le contact d'équipotentialité des masses sur la glissière g3 figure 1. Sur le montant v2 figure 3 est fixé un parement Pvl en acier ou autre matériau dont le but est de masquer l'ouverture 03 figure 6 dans le positionnement définitif de l'élément cadre Fa" figure 3. Cet élément cadre est identique quel que soit l'aménagement de la station en simple ou double jeu de barres, sauf en ce qui concerne l'équipement basse tension des plastrons vl et v2 *Elément cadre "Ph" figure 4 Cet élément est constitué de montants horizontaux et verticaux assemblés par soudure. Sa fonction est multiple: -contribuer à l'ossature définitive de la station. -constituer un chassis unique de l'ensemble de l'appareillage haute tension monophasé en utilisant les chassis propres aux appareils. -masquer l'ouverture réalisée dans le mur de la station pour permettre la mise en place de cet élément. -assurer la protection contre les chocs de l'équipement haute tension pendant les manutentions de cet élément. -réaliser des équipements haute tension dans leur totalité dans un poids inférieur à 1000Kg compatible avec une expédition routière ou ferroviaire normalisée. L'élément cadre figure 4 est dimensionné en largeur entre 350 et 400mm pour permettre une bonne protection contre les chocs mécaniques au cours de manutentions de ces éléments cadres. La longueur de l'élément cadre est définie par l'équipement en monophasé de deux cellules. La hauteur de l'élément cadre "Ph"est fonction du type de disjoncteur mis en oeuvre et de son accouplement avec le dispositif de sectionnement DSB figure 4. L'élément cadre "Ph" figure 4 comporte l'équipement suivant: -deux pôles de disjoncteur repère Dj avec leur chassis support Ch. -un dispositif de sectionnement barre DSB. -deux dispositifs de sectionnement ligne avec le sectionneur de mise à la terre incorporé DSL. -les transformateurs de potentiel inclus dans les manchons de DSL. -les contacts de mise à la masse Maltl Malt2 des organes de sectionnement SLI SL2 SBI SB2. L'élément cadre est constitué par un montant horizontal hl réalisé en tôle pliée en forme de positionné sur les ailes pour réduire les frottements sur les glissières g2 de l'élément"P" figure 1. A chaque extrémité de ce montant, sur les faces extérieures des ailes, est prévue une surface traitée C figure 4 pour assurer le contact d'équipotentialité des masses sur les glissières g2 figure 1. Sur ce montant sont installés les deux chassis de disjoncteur Ch fixés par soudure sur ce montant Les montants verticaux vl, v3 et horizontaux h2 sont constitués par le chassis des appareils DSB et DSL figure 4; le montant vertical v2 est constitué par un profil creux à section rectangulaire assemblé sur les montants hl et h2 par vis et écrou dans le but de renforcer la structure de l'élément cadre"Ph" tout en permettant le démontage de DSB figure 4 et d'établir un écran de séparation physique entre deux cellules en masquant l'ouverture O de l'élément cadre"S" figure 2 après sa mise en place définitive. Sur le montant v2 est fixé un parement en acier Pvl ou autre matériau dans le but de masquer complètement les ouvertures O2 après le positionnement définitif des éléments cadres "Ph".Les trois éléments cadres "Ph"sont identiques *Element cadre "Phd" figure 5 Cet élément cadre est mis en oeuvre dans le cas d'une station double jeu de barres Il est constitué par l'assemblage en parallèle de deux éléments cadres "Ph" figure 4 équipés chacun d'un dispositif de sectionnement DSB, d'un dispositif de sectionnement DSL et de deux pôles de disjoncteur pour l'ensemble de l'élément "Phd" Le montage s'exécute à partir d'un bâtiment traditionnel ou préfabriqué dont deux murs extérieurs perpendiculaires comportant des ouvertures Oi, 02, O3 figure 6 dimension -nées pour permettre la mise en place par ripage depuis l'extérieur du bâtiment et dans l'ordre suivant : un élément cadre "P" figure 1, 3 éléments cadres "S" figure 2, un élément cadre "Fa" figure 3 et trois éléments cadres "Ph" figure 4. *Elément cadre "P" figure 1 : la mise en place peut se faire soit directement avant la réalisation de la couverture du bâtiment, en utilisant une grue de chantier, soit par ripage dans un plan vertical depuis l'extérieur du bâtiment à travers l'ouverture O3 figure 6, puis basculement dans un plan horizontal pour son installation définitive sur deux rails Halfen préalablement scellés dans la dalle du bâtiment. *Element cadre "S" figure 2: mise en place successivement des trois éléments cadres "S" par ripage dans un plan vertical depuis l'extérieur du bâtiment à travers les ouvertures 01 figure 6.Le guidage et le positionnement définitif de ces éléments cadres sont assurés par les glissières gl de l'élément cadre "P" figure 1. L'encastrement de chaque élément "S" dans leur ouverture respective Ol réalise le maintien en position verticale des ces éléments cadres "S".Un des montants verticaux de ces éléments cadres est équipé d'un parement Pv figure 2 dont le but est de masquer complètement les ouvertures Ol dans le positionnement définitif de ces éléments cadres. *Element cadre "Fa figure 3: mise en place de l'élément cadre "Fa" par ripage dans un plan vertical depuis l'extérieur du bâtiment à travers l'ouverture O3 figure 6. Le guidage et le positionnement définitif de cet élément cadre sont assurés par glissière g3 de l'élément cadre "P" figure 1. Le maintien en position verticale est assuré d'une part par le retour en équerre figurant sur le montant horizontal supérieur de l'élément cadre "S" figure 2 et d'autre part par l'encastrement dans l'ouverture O3 figure 5 du parement Pvl fixé sur un montant vertical de cet élément cadre dont le but est également de masquer complètement l'ouverture O3 figure 6 au positionnement définitif de cet élément. A partir de cette phase de montage réalisée uniquement par manutention d'élément cadre on procède à leur assemblage mécanique entre eux pour constituer l'ossature de la station. *Elément cadre "Ph "figure 4: mise en place successivement des trois éléments "Ph" ou "Phd" par ripage dans un plan vertical depuis l'extérieur du bâtiment à travers les ouvertures 02 figure 6.Le guidage et le positionnement définitif sont assurés par les glissières g2 (élément cadre "P"figure 1) pour une station simple jeu de barres et par les glissières g4 de ce même élément "P" pour une station double jeu de barres. Le maintien en position verticale au cours de la manutention et sa mise en place définitive est assuré d'une part par les montants verticaux encastrant les ouvertures SO des éléments cadres "S" figure 2 et par l'encastrement dans les ouvertures O2 figure 6 du parement Pv2 fixé sur un montant vertical de cet élément cadre "Ph" dont le but est également de masquer complètement les ouvertures O2 figure 6 au positionnement définitif des ces éléments. *Assemblages mécaniques :pour terminer les opérations de montage sur le site, on procède à la mise en place des tringlages mécaniques entre les différents matériels installés sur les éléments cadres "Ph" figure 4 et l'élément cadre "Fa" figure 3. Après la fixation des éléments "Ph" figure 4 sur l'ossature réalisée précédemment ainsi qu'à la réalisation des câblages basse tension entre les différents cadres et contrôle des circuits basse tension la station est prête à être mise sous tension, sans qu'il y ait eu d'intervention sur le circuit haute tension. REVENDICATIONS: 10 Dispositif de conception d'une station électrique haute tension à coupure visible simple ou double jeu de barres caractérisé en ce qu'il comporte des éléments permettant la subdivision de la station en quatre types d'éléments cadres interdépendants Ph, P, S, et Fa pour une station simple jeu de barres et Phd, P, S, et Fa pour une station double jeu de barres. 2 Di. spositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste a réaliser sur un seul type d'élément cadre modulaire Ph, tout l'aménagement haute tension d'une station électrique à partir d'un équipement en monophasé simple jeu de barres pour deux cellules ou plus comprenant les matériels suivants: dispositifs de sectionnement DSL, DSB, SL1,SL2, SB, leur mise à la masse respective MALT1 et MALT2 ainsi que les pôles de disjoncteur Dj et leur chassis Ch. 30Dispositifselon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser sur un seul type d'élément cadre modulaire Phd tout l'aménagement haute tension d'une station électrique à partir d'un équipement en monophasé double jeu de barres pour deux cellules ou plus comprenant les matériels suivants: dispositifs de sectionnement DSL, DSB, SLl, SL2, SB1, SB2, leur mise à la masse respective MALT1 et MALT2 ainsi que les pôles de disjoncteur Dj et leur chassis Ch. Cet élément cadre Phd étant réalisé par l'assemblage de deux éléments cadres Ph. 40Dispositif selon les revendications 2et 3, caractérisé en ce que les montants V1, V3 et h2 de l'élément cadre Ph sont constitués par les propres chassis des appareils DSB et DSL S0Dispavitzf selon les revendications 2et 3, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser la fonction déconnectable du disjoncteur Dj avec le même appareillage par l'ouverture simultanée suivant les flèches des éléments de sectionnement SB1 et SLl ou SB2 et SL2. 6 Di. spositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser pour un équipement en triphasé simple ou double jeu de barres pour deux cellules ou plus, un seul type d'élément cadre P constitué par des glissières g1, g2, g3, g4, qui assurent au cours du montage sur le site le guidage et le positionnement définitif des éléments cadres S, Fa, Ph ou Phd ainsi que l'équipotentialité des masses par l'intermédiaire de la cale CA. 70Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser pour un équipement en triphasé simple ou double jeu de barres un seul type d'élément cadre S constitué par deux montants horizontaux hl et h2 et dix montants verticaux vl à v10 pour une utilisation en simple jeu de barres ou quatre montants verticaux vl, v2, v3, v4, en utilisation double jeu de barres .Ces montants verticaux constituant un écran physique entre deux cellules triphasées et assurant au cours du montage sur le site, le guidage et le positionnement des éléments cadres Fa, Ph ou Phd. 80Disposiûf selon la revendication J, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser, pour un équipement triphasé simple ou double jeu de barres pour deux cellules ou plus, un seul type d'élément cadre Fa constitué de deux montants horizontaux hl et h2, de trois montants verticaux v1, v2, v3 et de quatre portes F1, F2, F3 et F4.Cet ensemble constituant une façade de cellule côté couloir d'exploitation sur laquelle sont installés les organes de commande et de contrôle M,CC nécessaires au fonctionnement de l'appareillage haute tension. 90Procédé de construction d'une station électrique selon les dispaittf de l'ensemble des revendications de 1 à 8, caractérisé en ce que la réalisation d'une station haute tension dans un bâtiment préalablement construit se réalise par ripage des différents éléments cadres S, Fa, Ph ou Phd à travers des ouvertures 01, 02, 02b, 03 pratiquées dans les deux murs perpendiculaires du bâtiment de la station, que l'assemblage mécanique des éléments S, Fa et P constituent la structure de la station et que seuls les éléments cadres Ph ou Phd constituent l'aménagement électrique haute tension. J O0Procédé selon la revendication 9, caractérisée en ce qu'il consiste que les ouvertures 01,02, 02b, 03 pratiquées dans les deux murs perpendiculaires du bâtiment de la station sont masquées à la mise en place définitive des éléments cadres S, Fa, Ph par les parements PV1 installés sur les montants verticaux de ces éléments