Brevet FR2767909A1 — publié le 19990305

Procédé et dispositif de régulation de la charge d'une installation de chauffage d'un local comprenant au moins un appareil de chauffage à accumulation La présente invention concerne la régulation de la charge d'une installation de chauffage d'un local comprenant au moins un appareil de chauffage à accumulation dans lequel le dispositif de régulation comprend des moyens pour fixer la consigne de charge maximale au cours des périodes à plein tarif à un niveau de charge correspondant sensiblement à la puissance calorifique dynamique nominale de l'appareil de chauffage. Elle trouve une application générale dans le domaine du chauffage à accumulation et plus particulièrement le chauffage électrique à accumulation. Le Brevet franchais 2 683 893 décrit un dispositif de régulation dtune installation de chauffage dtun local comprenant au moins un appareil de chauffage à accumulation. Le dispositif de régulation comprend des moyens de commande de la charge et de la décharge du ou des appareils de chauffage accumulation selon des conditions de température et de charge choisies, ainsi que des tarifications différentes de distribution de énergie. I1 comprend en outre des moyens de mesure de la température extérieure au local, des moyens pour délivrer une consigne de charge de référence fonction de la température extérieure au local, et des moyens de comparaison, au niveau de chaque appareil de chauffage à accumulation pour comparer en permanence ltétat de la charge dudit appareil de chauffage par rapport à ladite consigne de charge de référence. En pratique, les moyens de commande relancent la charge au cours des périodes à plein tarif en présence dune comparaison négative de ltétat de la charge de l'appa- reil de chauffage à accumulation. Dans un tel dispositif de régulation, la consigne de relance maximale à la température extérieure de base est généralement de 100% du niveau de la charge nominale des appareils de chauffage à accumulation. I1 en résulte une consommation d'énergie importante au cours des périodes à plein tarif. La présente invention remédie à cet inconvénient. Elle part d'un dispositif de régulation d'une installation de chauffage du type décrit ci-avant. Selon une définition générale de l'invention, le dispositif de régulation comprend en outre des moyens pour fixer la consigne de charge maximale au cours des périodes à plein tarif à un niveau de charge correspondant sensiblement à la puissance calorifique dynamique nominale de l'appareil de chauffage. En pratique, la puissance calorifique dynamique nominale d'un appareil de chauffage à accumulation correspond à un niveau de l'ordre de 50 à 60% de la charge nominale. Ainsi, la relance de la charge durant les périodes à plein tarif à un niveau permettant de restituer juste encore la puissance calorifique dynamique nominale réduit la consommation d'énergie durant les périodes à plein tarif et optimise en conséquence la consommation d'énergie durant les périodes à tarif réduit. Avantageusement, le dispositif de régulation comprend en outre au moins un thermostat d'ambiance par zone du local à chauffer et les moyens de commande sont propres à autoriser la relance de la charge au cours des périodes à plein tarif en présence d'une température ambiante mesurée de la zone concernée inférieure à la consigne de température du thermostat d'ambiance. Toutefois, la relance de la charge ne peut pas dépasser la consigne de charge définie par le dispositif de régulation en fonction de la température extérieure. Ainsi, le dispositif de régulation peut prendre en compte, pièce par pièce, de manière plus précise, le mode de vie des utilisateurs ainsi que tout apport gratuit de chaleur. Pour un dispositif de régulation de charge dit à double pente, c'est-à-dire selon la pente de charge au cours des périodes à tarif réduit et la pente de charge au cours des périodes à plein tarif, quatre paramètres sont généralement à régler par l'utilisateur ou l'installateur. Le premier paramètre, appelé "consigne nuit" est la température extérieure à partir de laquelle la charge de l'appareil de chauffage à accumulation est coupée au cours des périodes à tarif réduit. Le second paramètre, appelé "écart nuit", est la différence entre la consigne nuit et la température extérieure à partir de laquelle la charge est égale à 100% au cours des périodes à tarif réduit. Ce paramètre est fonction du rapport puissance installée sur déperditions et tient également compte de l'intermittence moyenne du chauffage. Le troisième paramètre, appelé "consigne jour" est la température extérieure à partir de laquelle la charge de l'appareil de chauffage à accumulation est coupée au cours des périodes à plein tarif. Enfin, le quatrième paramètre, appelé "écart jour", est la différence entre la consigne jour et la température extérieure qui est égale ou inférieure à la température extérieure de base de la zone climatique concernée du local à partir de laquelle la charge est égale à 100% au cours des périodes à plein tarif (dispositif de régulation de l'art antérieur) ou égale à environ 50 à 60% (dispositif de régulation selon l'invention, comme vu ci-avant). Tous ces paramètres ne sont pas de compréhension immédiate pour l'installateur et une bonne expérience est nécessaire pour régler ces paramètres. Une autre difficulté réside dans l'explication du fonctionnement et des réglages qui ne sont pas non plus évidents aux clients utilisateurs. Par ailleurs, un ajustement des paramètres est le plus souvent nécessaire après démarrage de l'installation. L'installateur est alors obligé de revenir chez son client au moins une fois, voire plusieurs fois, puisque les conséquences ne se font sentir que les jours suivants. De plus, en cas de modification du paramètre "écart nuit" nécessaire pour adapter avec finesse la capacité d'accumulation et l'émission calorifique statique de l'appareil de chauffage à accumulation aux besoins de chauffage, les paramètres "écart jour" et "consigne jour" sont rarement corrigés par l'installateur dans l'état actuel des choses puisque cela entraîne automatiquement, en fonction du sens de la correction, une augmentation ou une diminution de la consigne de charge durant les périodes à plein tarif. La présente invention a également pour objet de simplifier l'utilisation du dispositif de régulation et d'optimiser le réglage des paramètres de régulation mentionnés ci-avant. Ainsi, selon une autre caractéristique importante de l'invention, le dispositif comprend en outre des moyens pour fixer la consigne de charge sensiblement à 20% de la charge au cours des périodes à plein tarif lorsque la température extérieure mesurée correspond sensiblement à une charge à 100% au cours des périodes à tarif réduit. La puissance calorifique restituée à ce niveau de charge de 20% permet avantageusement de couvrir les besoins de chauffage à cette température extérieure. Selon un autre aspect de l'invention, le dispositif de régulation selon l'invention comprend un organe de commande utilisateur comprenant un bouton relatif à la correction de la charge, la commande dudit bouton permettant à l'utilisateur de corriger simultanément la pente de charge au cours des périodes à tarif réduit et la pente de charge au cours des périodes à plein tarif selon les besoins de chauffage. En pratique, la consigne nuit est pré-réglée à une valeur choisie et rarement à modifier. Ainsi, par rapport à un dispositif de régulation classique, les difficultés de réglage sont supprimées et l'utilisateur n'a donc plus qu'à affiner en cas de besoin un seul paramètre par l'intermédiaire du bouton "correction" de la charge. Ce bouton permet d'obtenir le meilleur bilan d'exploitation par l'utilisation optimale de l'énergie. De plus, l'intervention de l'installateur n'est plus nécessaire après la mise en service de l'installation. La présente invention a également pour objet un procédé de régulation de la charge d'une installation de chauffage d'un local comprenant au moins un appareil de chauffage à accumulation, ledit procédé étant mis en oeuvre par le dispositif de régulation défini ci-avant. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lumière de la description détaillée ciaprès et des dessins annexés dans lesquels - la figure 1 est un schéma fonctionnel du dispositif de régulation de la charge dune installation de chauffage comprenant au moins un appareil de chauffage à accumulation selon l'invention - la figure 2A est une courbe illustrant, en fonction du temps, la puissance calorifique statique et dynamique en kilowatts d'un appareil de chauffage à accumulation - la figure 2B est une courbe illustrant, en fonction du temps, la capacité calorifique dynamique et statique en kWh d'un appareil de chauffage à accumulation - la figure 3 illustre la pente de charge au cours des périodes à plein tarif et la pente de charge au cours des périodes à tarif réduit d'un dispositif de régulation de charge de l'art antérieur ; et - la figure 4 illustre la pente de charge au cours des périodes à plein tarif et la pente de charge au cours des périodes à tarif réduit d'un dispositif de régulation selon l'invention. L'installation de chauffage utilisant le dispositif de régulation de la charge selon l'invention comprend par exemple des appareils de chauffage à accumulation, dits accumulateurs ou "radiateurs électriques à accumulation dynamique 8 à 24 heures", vendus sous la référence ETS-S, ETS-E, ETW-N et ETW-E par la société STIEBEL ELTRON. En référence à la figure 1, un dispositif de régulation REG de l'installation comprend une sonde S1 extérieure au local à chauffer qui communique en permanence, de jour comme de nuit, la valeur de la température mesurée à l'extérieur du local à un microcontrôleur UC1 via un circuit à amplificateurs opérationnels Ou 1. Le microcontrôleur UC1 est par exemple de type 8 bits, tel que celui vendu sous la référence THOMSON ST62T65. I1 est équipé de périphériques classiques permettant un dialogue homme-machine. Ces périphériques comprennent par exemple un clavier à quatre touches CLA et un afficheur à cristaux liquides LCD. Le dispositif de régulation REG est alimenté par un bloc d'alimentation classique ALIM1. Le microcontrôleur UC1 comprend une horloge interne CLK, ainsi qu'un dispositif dit "chien de garde" DOG qui permet, en cas de perturbations, de récupérer les paramètres sans pertes. Une ligne d'entrée EN1 du microcontrôleur UC1 est reliée à un interrupteur CHC1 dit "contact heures creuses EDF". La position de l'interrupteur CHC1 détermine la période à tarif plein ou la période à tarif réduit, plus communément appelées respectivement heures pleines et heures creuses. La sonde extérieure S1 donne une image de la température extérieure au local. En fonction de celle-ci, le microcontrôleur UC1 va déterminer la quantité de chaleur à stocker selon une consigne de charge de référence CCR. Cette consigne de charge de référence CCR est déterminée à partir de la température extérieure moyenne des dernières 24 heures. Cette moyenne est glissante afin de pouvoir suivre en permanence l'évolution de la température extérieure et de déterminer de façon optimale la quantité d'énergie à stocker dans les appareils de chauffage à accumulation durant les périodes à tarif réduit. La consigne de charge de référence CCR est envoyée à chaque appareil de chauffage à accumulation ACA via un triac TR1. Elle peut être transmise par une liaison filaire ou par courants porteurs (transmissions de signaux sur le réseau électrique basse tension dans la bande de fréquences allant de 95 à 148,5 kHz). Chaque appareil de chauffage ACA est équipé d'une sonde de chaleur résiduelle S2 qui communique en permanence à un thermostat de charge TCH la température régnant dans le noyau NOY de l'accumulateur ACA, c'est-à-dire la quantité de chaleur non utilisée. Par exemple, le noyau de l'accumulateur comprend des briques réfractaires à base de magnétite. L'accumulateur ACA est alimenté en énergie ALIM2 par le secteur 230 V mono ou 400 V triphasé + neutre. L'ouverturefermeture de l'alimentation ALIM2 est pilotée par un thermorelais TR relié au thermostat de charge TCH, qui compare en permanence l'état de la charge de l'accumulateur par rapport à la consigne de charge de référence CCR. En présence d'une comparaison négative de l'état de charge, les moyens de commande du thermostat de charge TCH relancent la charge au cours des périodes à plein tarif. En pratique, le thermostat de charge TCH reçoit à l'une de ses entrées EN2, le signal de sortie SN1 d'un microcontrôleur UC2 dont l'une des entrées EN3 reçoit la consigne CCR provenant du dispositif de régulation REG et dont l'autre entrée EN4 reçoit le signal issu d'un thermostat d'ambiance TA. Le thermostat d'ambiance TA mesure en permanence la température ambiante du local à chauffer d'une part, et compare d'autre part cette température mesurée avec une consigne de température choisie. Le résultat de cette comparaison est envoyé en permanence vers l'entrée EN4 du microcontrôleur UC2. Des turbines de restitution TB sont prévues pour dynamiquement décharger l'appareil de chauffage par accumulation ACA. Ces turbines de restitution TB sont pilotées par le thermostat TA en fonction des besoins de chauffage du local à chauffer. La commande est assurée par un triac TR2 qui reçoit la sortie SN2 du microcontrôleur UC2. Un interrupteur CHC2 de type "contact heures creuses EDF" est connecté à l'entrée EN5 du microcontrôleur UC2. Le thermostat de charge électronique TCH comprend également un potentiomètre de charge PC. La régulation de charge est pilotée par les moyens de commande microcontrôleur UC1 et UC2 qui autorisent la relance de la charge au cours des périodes à plein tarif (interrupteur CHC1 en position heures pleines) en présence d'une température ambiante mesurée de la zone concernée inférieure à la consigne de température du thermostat d'ambiance TA. La relance de la charge a lieu lorsque la valeur de la charge restante dans le radiateur ACA est inférieure à la consigne de charge de référence CCR et à condition que la température ambiante de la pièce concernée soit inférieure d'environ 1"K à la valeur réglée sur le thermostat d'ambiance TA, et que les turbines de restitution TB fonctionnent (interrupteur CHC2 en position heures pleines). Une telle régulation de charge permet de tenir compte de manière précise des besoins calorifiques réels et des apports gratuits entraînant ainsi des économies d'énergie supplémentaires. Sur la figure 2A, on a représenté les courbes de la puissance calorifique statique PCS et dynamique PCD en kilowatts en fonction du temps d'un appareil de chauffage par accumulation ACA. Par exemple, l'appareil de chauffage ACA est celui vendu sous la référence ETS30E. Pendant la période de charge de 0 à 8 heures, qui s'effectue à émission calorifique statique, l'émission calorifique progresse de façon constante. A la fin de la période de charge (8 heures), suit une période de décharge à émission calorifique normale (dispositifs d'extraction de chaleur utilisés et réglés comme en usage normal). A 8 heures, la puissance calorifique dynamique PCD augmente de façon importante jusqu'à atteindre une valeur de l'ordre de 2,4 kW correspondant à sa puissance calorifique dynamique nominale PDN. Au-delà de 8 heures jusqu'à 11 heures, la puissance calorifique dynamique PCD est constante autour de 2,4 kW. Au-delà de 11 heures jusqu'à 24 heures, la puissance calorifique dynamique PCD descend pour sensiblement s'annuler. En référence à la figure 2B, les courbes CD (dynamique) et CS (statique) représentent l'énergie absorbée en XWh durant la période de charge de 0 à 8 heures et la quantité de chaleur restante durant la période de décharge normale de 8 à 24 heures. La courbe CI en traits tiretés est celle de l'énergie électrique fournie à appareil. Elle n'augmente plus à la fin de la période de charge de 8 heures. I1 apparaît que l'énergie absorbée CS et CD monte de 0 à 20 kWh pendant la période de charge de 0 à 8 heures. A la fin de la période de décharge (24 heures), les dispositifs d'extraction ont permis de restituer 93% environ de 1 'énergie absorbée. De façon surprenante, le Demandeur a observé qu'au-delà de 8 heures, ici autour de 11 heures (figures 2A et 2B), l'accumulateur ACA est encore capable de restituer sa puissance calorifique dynamique nominale référencée PDN en figure 2A. Après calcul, il apparaît que cette valeur correspond à une charge de l'ordre de 50 à 60% de la charge nominale. A partir de cette observation, le Demandeur a avantageusement fixé la consigne de charge maximale CCR au cours des périodes à plein tarif à un niveau de charge correspondant sensiblement à la puissance calorifique dynamique nominale PDN de l'appareil de chauffage pour limiter cette relance de charge sans nuire à la restitution dynamique. En référence à la figure 3, un régulateur de charge double pente de l'art antérieur comprend généralement quatre paramètres à régler. La première pente PTC concerne la pente de charge au cours des périodes à tarif réduit et la seconde pente PTP concerne la pente de charge au cours des périodes à plein tarif. Les deux pentes sont ici parallèles selon l'art antérieur. Le premier paramètre concerne la "consigne nuit" TCN qui est la température extérieure à partir de laquelle la charge de l'accumulateur est coupée au cours des périodes à tarif réduit. Ici, la consigne nuit TCN est de 18"C. Le second paramètre concerne l'"écart nuit" ECN ou Atl qui est la différence entre la consigne nuit TCN et la température extérieure T100 à partir de laquelle la charge est égale à 100% au cours des périodes à tarif réduit. Ce paramètre est fonction du rapport puissance installée sur déperditions Pi/D et tient également compte de l'intermittence moyenne du chauffage. Ici, l'écart ECN est de 19"K, où la température extérieure +100 est égale à -1"C. Le troisième paramètre concerne la "consigne jour" TCJ qui est la température extérieure à partir de laquelle la charge de l'accumulateur au cours des périodes à plein tarif est coupée. Ici, la consigne jour TCJ est de l'ordre de 3"C. Le quatrième paramètre concerne l'"écart jour" ECJ qui est la différence entre la consigne jour TCJ et la température TV à partir de laquelle la charge est égale à 100% (selon l'art antérieur) ou 50 à 60% (selon l'invention) au cours des périodes à plein tarif. Ici, l'écart jour ECJ est de 18"K. C'est cette valeur TV que l'on va ajuster selon l'invention pour améliorer la régulation de charge comme on le décrira plus en détail ci-après. Ces paramètres n'étant pas de compréhension immédiate pour l'installateur comme mentionné dans l'introduction de la présente Demande, le Demandeur a simplifié l'utilisation du régulateur et optimisé le réglage des paramètres en n'utilisant que deux boutons de réglage selon l'invention. Le premier bouton de réglage concerne la consigne nuit TCN qui est pré-réglée d'usine à une valeur égale par exemple 18 et qui est rarement à modifier. Le second bouton de réglage est un bouton relatif à la correction de la charge qui, par des pas de 1"C, permet de corriger, avec des indications plus ou moins chaud pour l'utilisateur, simultanément les deux pentes de charge PTC et PTP heures creuses et heures pleines. En référence à la figure 4, on a représenté les doubles pentes heures pleines et heures creuses du dispositif de régulation selon l'invention. La pente PTC1 (traits continus) en figure 4 est identique à la pente PTC décrite en référence à la figure 3. La pente PTC1 correspond à un rapport puissance installée sur déperditions Pi/D de 1,4 par exemple. La pente PTC2 (traits tiretés) est aussi relative à la pente heures creuses mais avec un rapport Pi/D de 1,6. Selon l'invention, la consigne maximale de la relance de la charge durant les périodes à plein tarif n'est plus de 100%, mais limitée à 50-60%. Cette valeur est réglable afin de pouvoir s'adapter à l'évolution technologique des appareils. La pente PTP1 (avec pi/D = 1,4) a donc pour extrémité la valeur TV, ici égale à -150C. Cette valeur TV est définie en liaison avec le rapport Pi/D. Elle correspond à la température extérieure de base Teb de la zone climatique concernée si le rapport Pi/D de référence est de 1,4. Le rapport Pi/D de référence définit une puissance électrique de radiateur capable de fournir, avec un niveau de charge donné à la température extérieure de base Teb, une puissance calorifique capable de couvrir les besoins de chauffage du local à chauffer. Dans l'exemple décrit, le rapport Pi/D de référence est de 1,4 et la valeur Teb est de -15 C pour la région lorraine. Il convient d'observer que les pentes PTP1 et PTC ne sont plus parallèles entre elles selon l'invention. Selon l'invention, la consigne jour TCJ (l'autre extrémité de la pente PTP1) est définie en fixant la charge sensiblement à 20% de la charge nominale au cours des périodes à plein tarif lorsque la température extérieure mesurée correspond sensiblement à une charge à 100% au cours des périodes à tarif réduit. Ici, la consigne jour TCJ correspond à une température extérieure de l'ordre de 6"C. Dans ces conditions, par rapport à un régulateur classique, les difficultés de réglage sont supprimées et l'utilisateur n'a donc plus qu'à affiner en cas de besoin un seul paramètre par l'intermédiaire du bouton "correction de la charge". En pratique, la correction est réalisée par l'intermédiaire de la touche "fonction" située sur le régulateur REG qui permet de rentrer dans le menu "correction de la charge". Après validation, il suffit d'effectuer la correction à l'aide des touches + et -. Il est à remarquer que ce bouton de correction de charge permet d'obtenir un meilleur bilan d'exploitation par l'utilisation optimale de l'énergie. L'intervention de l'installateur n'est donc plus nécessaire après la mise en service de l'installation. Par exemple, le régulateur selon l'invention est pourvu, sur sa façade, d'un clavier CLA à quatre touches destinées à la visualisation, aux réglages et à la validation des paramètres (effectués par l'installateur par code d'accès par exemple). Le réglage du régulateur selon l'invention est par exemple le suivant. Dans le menu "réglages", apparaît (sur l'écran LCD) le réglage d'usine de la "consigne nuit" TCN (par exemple TCN est égale à +180C). Cette valeur peut être immédiatement validée par l'intermédiaire de la touche "validation" ou modifiée à l'aide des touches + et -" puis validée après modification. Après validation, l'affichage "T.e.b" (température extérieure de base de la zone climatique) apparaît sur l'écran LCD. Il est possible de faire défiler les valeurs à l'aide des touches + et -. I1 convient de valider la T.e.b de la région concernée (par exemple en région lorraine Teb est égale à 15"C). Cette valeur définit le paramètre TV en liaison avec le rapport Pi/D de référence. Le microcontrôleur UC1 calcule alors l'écart At total à couvrir par l'installation de chauffage At = TCN - TV = 18 - (-15) = 330K. Après validation, l'affichage Pi/D de référence apparaît sur l'écran LCD. Faire défiler à l'aide des touches + et - les différents rapports allant par exemple de 1,2 à 2,4. Valider le rapport de référence figurant dans la notice du régulateur en fonction du type d'appareil installé et de la tarification du distributeur d'énergie. Par exemple, le rapport Pi/D est égal à 1,4. Le microcontrôleur UC1 calcule ensuite l'écart nuit "satî" couvert par la charge nominale pour définir le paramètre T100. Atl = Pi/D x 0,41 x At = 1,4 x 0,41 x 33 = 190K T100 = TCN - Satî. 18 - 19 = -10C Après validation du rapport Pi/D de référence, l'écran LCD demande le rapport Pi/D réel. Faire défiler à l'aide des touches + et - et valider le rapport réel. Par exemple le Pi/D réel est de 1,6. Ce dernier étant différent du rapport de référence (1,4), le microcontrôleur UC1 calcule le nouveau Atî couvert et définit la nouvelle valeur du paramètre T100. Nouveau Atl = 1,6 x 0,41 x 33 = 21,5"K Nouveau T100 = 18 - 21,5 = -3,5 C La différence entre les deux valeurs du paramètre T100 est rajoutée à la valeur du paramètre TV de référence. Différence entre les deux réglages de T100 = 2,5"K Nouveau réglage de TV = -15 C + 2,5 = -17,5 C. La consigne de charge à la température extérieure de base Teb se trouve ainsi réduite de 10% environ, limitant ainsi la consommation d'énergie à plein tarif, et optimisant en conséquence la consommation durant les périodes à tarif réduit. Le niveau de charge ainsi réduit permet encore de fournir une puissance calorifique capable de couvrir les besoins de chauffage du local à chauffer. Revendications 1. Dispositif de régulation de la charge d'une installation de chauffage d'un local comprenant au moins un appareil de chauffage à accumulation (ACA), ledit dispositif de régulation comprenant des moyens de commande (UC1 et UC2) de la charge et de la décharge du ou des appareils de chauffage (ACA) selon des conditions de température et de charge choisies, ainsi que des tarifications différentes de distribution de l'énergie, des moyens de mesure (S1) de la température extérieure au local, des moyens (UC1) pour délivrer une consigne de charge de référence (CCR) fonction de la température extérieure au local, et des moyens de comparaison (TCH), au niveau de chaque appareil de chauffage à accumulation (ACA) pour comparer en permanence l'état de la charge dudit appareil de chauffage par rapport à ladite consigne de charge de référence (CCR), les moyens de commande (UC1 et UC2) étant propres à relancer la charge au cours des périodes à plein tarif en présence d'une comparaison négative de l'état de charge, caractérisé en ce que le dispositif de régulation comprend en outre des moyens pour fixer la consigne de charge maximale au cours des périodes à plein tarif à un niveau de charge correspondant sensiblement à la puissance calorifique dynamique nominale (PDN) de l'appareil de chauffage. 2. Dispositif selon la revendication 1, comprenant en outre au moins un thermostat d'ambiance (TA) par zone du local à chauffer, caractérisé en ce que les moyens de commande (UC1 et UC2) sont propres à relancer la charge au cours des périodes à plein tarif en présence d'une température ambiante mesurée de la zone concernée inférieure à la consigne de température du thermostat d'ambiance sans pouvoir dépasser la consigne de charge définie par le dispositif de régulation en fonction de la température extérieure. 3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens pour fixer la consigne de charge sensiblement à 20% de la charge au cours des périodes à plein tarif lorsque la température extérieure mesurée correspond sensiblement à une charge à 100% au cours des périodes à tarif réduit. 4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un organe de commande utilisateur comprenant un bouton relatif à la correction de la charge, la commande dudit bouton permettant à l'utilisateur de corriger simultanément la pente de charge au cours des périodes à tarif réduit (PTC) et la pente de charge au cours des périodes à plein tarif (PTPî). 5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour fixer à une température (TCN) choisie la consigne de charge correspondant à la température extérieure à partir de laquelle la charge de l'appareil de chauffage est coupée au cours des périodes à tarif réduit. 6. Procédé de régulation d'une installation de chauffage d'un local ou analogue comprenant au moins un appareil de chauffage à accumulation mis en oeuvre par le dispositif de régulation selon lune des revendications 1 à 5.