Brevet FR2741870A1 — publié le 19970606

DFSQIPTTON OBJET DE L'INVENTION L'invention s'en réfère à un procédé et à son installation correspondante pour mener à bien le traitement d'eau non potable, aussi bien d'eau de mer que d'eau usée en les dépurant du sel et ou des boues. pour les rendre aptes à la consommation humaine. Le procédé se base sur la condensation produite par évaporation ainsi que sur la récupération de cette eau condensée, qui après minéralisation est apte à la consommation. Installation constitue donc le moyen par lequel procédé en question peut être mené à bien. ANTECEDENTS DE L'INVENTION Généralement. les installations de traitement d'eaux résiduaires, pour obtenir des eaux acceptables qui parfois n'ont pas la qualité pour être bues , comportent 3 modules de base. un module de filtration. un second module effectuant l'élimination du calcaire et des nitrites que contiennent généralement les eaux usées; et un troisième module se chargeant de la déminéralisation de ces eaux usées traitées. Concernant la désalinisation. la technique d'osmose inverse est la plus connue. Le traitement d'eaux non potables pour les rendre potables .se base sur des systèmes lourds et complexes en infrastructure, que ce soit pour leur construction maintenance; cela rendant ces installations coûteuses. Les systèmes ou installations basés sur les principe mentionnés antérieurement. permettent un traitement de grandes quantités d'eaux, de surcroît étant de fonctionnements bien connus et, ayant de bons rendements. Néanmoins . ces systèmes ou installations présentent une série d'inconvénients comme un coût très élevé, pour l'osmose inverse , une forte consommation d'énergie pour la compression de l'eau de mer; ainsi qu'une lourde maintenance. En plus dans le cas du traitement des eaux résiduelles la pureté de l'eau obtenue sera toujours en fonction de la concentration des composés nocif qui étaient dans l'eau avant le traitement. De ce fait des composants volatiles pourraient se maintenir dans l'eau après filtration. DESCRIPTION DE L'INVENTION Le procédé préconisé allant de pair avec l'installation correspondante permettent la dépuration d'eaux non potables. qu'elles soient résiduaires ou de mer: pour obtenir de l'eau potable ( ayant bien sur été minéralisée dans le système) Plus concrètement le procédé d'invention est basé sur le principe de faire passer de l'eau non potable 1 salée ou résiduaire) à travers une cuve de décantation (cuve où a bien sur lieu la décantation par gravitation des particules( pour les eaux résiduaires), mais aussi une première évaporation et condensation d'eau glissant sur la paroi intérieure de la couverture de verre inclinée de cette cuve; permettant de ce fait, d'obtenir une premier quantité d'eau pure ,La grande partie de l'eau a traiter contenue dans la cuve de décantation(1) n ayant pas été évaporée. est grossièrement filtrée par gravitation et par une algue flottante @ echornae crassipes(pour eau résiduaires seulement) passe ensuite par la sortie (4 | puis est acheminés à travers un filtre d'impureté (12) ( pour eaux résiduaires seulement ), parvient ensuite dans la cuve d'évaporation (10) ou par effet de serre. une importante condensation est produite. créant de ce fait un ruissellement des gouttes sur la paroi interne de la couverture de verre. Eau qui sera par la suite collectée dans un canal 1 per iphérique situé autour de la cuve d'évaporation Cette eau condensée ( pure distillee sans minéraux passera ensuite dans un mineralisateur pour- être ensuite apte 3 la consommation. ( apres bien sur un ajout imperatif de clore dans cas du traitement d eaux residuaires L'installation dont découle le procédé décrit consiste en une premier cuve de décantation. a'.!ec une entrée des eau résiduaires un trop plein un fond convergent débouchant sur une sortie pour permettre 1 évacuation des boues (si traitement eaux usees) et saumures(si eau de mer ). une sortie des eaux r.on potables à traiter ainsi qu'une evacuation d'eau distillée Une couverture de verre inclinée permet par condensation 1 ruissellement sur sa face intérieure de l'eau par effet de serre; eau de ce fait étant distillée. qui est ensuite recueillie dans un canal périphérique. pour ensuite être acheminée vers le mineralisateur Les eaux( résiduaires ou de mer ) contenue dans cette cuve de décantation qui n ont pas condensé sur la paroi en pente faite en verre, sont acheminées vers une cuve d'évaporation au moyen d'un tuyau de conduction. passant au préalable par un filtre mécanique ( à ajouter au système pour traiter les eaux residuaires seulement ' filtre qui sera doté de tamis fins de diamètres variables et installés å différentes hauteurs, sera lavable démontable, laissera passer uniquement les impuretés de très fine dimensions. Cette cuve d'évaporation (10). comporte également un toit de verre étant profilé en double versant ou en forme de dents de scie: toit de verre en pente incliné couvrant intégralement cette cuve(10). permettant. grâce à la chaleur générée par effet de serre solaire. une condensation, puis un ruissellement des gouttes d'eau sur la paroi interne de la couverture de verre de la dite cuve d'évaporation; gouttes qui seront récoltées par des canaux transversaux ( seulement si on choisi le profil en dents de scie pour le toit de la cuve d'évaporation ) puis acheminé vers le canal périphérique ou. si le profil de la piscine est en double versant. les gouttes ruissellent directement vers le canal périphérique de la dite cuve d'évaporation Dans les deux cas de figure. l'eau distillée provenant de la dite cuve d'évaporation est acheminée vers le minéralisateur; tout comme celle provenant de la première évaporation faite dans la cuve de décantation La cuve d'évaporation comporte une sortie d'évacuation (en cas de débordement d'eau à traiter ) un flotteur contrôleur d'admission d'eau suivant la hauteur. qui en cas de désalinisation (fig 2) est combiné avec un autre contrôleur de niveau d'eau flottant qui est lui même le pilote de la pompe d'admission d'eau de mer dans la dite cuve de décantation Concernant le traitement d'eau de mer, cette pompe électrique sera alimentée en énergie par des panneaux solaire photovoltaïques de préférence. ou par d'autres sources électriques conventionnelles. Optionellement, une autre pompe électrique pourrait être ajoutée ( pour le traitement d'eau de mer seulement ) pilotée par une sonde de concentration de sel(ituée dans la cuve d'évaporation ), pour évacuer automatiquement les saumures du fond de la dite cuve d'évaporation . quand atteignant une concentration critique, elles(les saumures) pourraient se mettre à précipiter sous forme de dépôts de sel. portant alors un coup à la faible maintenance du système. Les avantages que nous apporte ce nouveau procédé ainsi que son installation correspondante décrite précédemment: Le présent procédé ainsi que son installation s'avèrent être totalement écologiques ne consommant aucune énergie . à l'exception bien sur de celle fournie par les panneaux photovoltaïques pour enclencher les pompes électriques pour remplir ou vider l'installation. Le procédé est basé sur l'effet de serre du à la chaleur du soleil. Le fonctionnement est optimal par temps chaud lumineux et sec ce qui met ce procédé en phase avec les zones mondiales où règne la sécheresse et les pénuries d'eau. Que ce soit la cuve de décantation la cuve d'évaporation. le filtre. les conduits d'évacuation. les contrôleurs flotteurs. le minéralisateur; ils sont faits avec des matériaux bon marchés et très simples d'utilisation. Les eaux obtenues grâce à l'évaporation condensation sont totalement pures; une minéralisation simple est ensuite nécessaire. voire une chloration et aération ( en cas d'eaux résiduaires à traiter surtoutj Les eaux résiduaires peuvent être de ce fait recyclées pratiquement de manière indéfinies; à condition de nettoyer la cuve de décantation. le filtre, et la cuve d'évaporation En cas de désalinisation. le système a très rarement besoin de nettoyage et de maintenance. Dans le cas du traitement des eaux résiduaires, l'installation n'a pas besoin de pompe d'impulsion d'eau; l'admission d'eau usée dans la cuve de décantation se fait simplement par gravité en plaçant le système à un niveau inférieur que la zone où sont produites les eaux usées. Dans le cas du traitement d'eaux usées ou résiduaires; les boues de décantation peuvent être immédiatement utilisées comme fertilisant pour des végétaux non comestibles. I1 est également nécessaire de mentionner le fait qu'il n'existe pas de résidus toxiques ou polluants générés par ce système. Le procédé va en phase avec les besoins en eau d'une des régions arides: plus on a de sécheresse, de chaleur. et plus le rendement sera bon. Le procédé est simple et est basé sur le cycle naturel d'évaporation et de récupération d'eau. cycle pouvant dans l'installation se répéter indéfiniment. DESCRIPTION DES DESSINS Dans le but de compléter la description réalisée et dans le but d'apporter une meilleure compréhension des caractéristiques de l'invention; le mémoire descriptif de l'invention sera accompagné, comme faisant partie intégrante de ce dernier d'un jeu de figures dans lesquels avec un caractère illustratif et non limitatif ont été représentés comme suit: La figure 1- Montre l'ensemble de l'installation de manière schématique, donnant une vue sur le fonctionnement du procédé de l'invention pour le traitement des eaux résiduaires. La figure 2- Montre une vue d'ensemble du système optionnel pour traiter l'eau salée La figure 3- Montre par une coupe détaillée une vue transversale de la section de la cuve de décantation La figure 4- Montre une autre coupe de la cuve de décantation cette fois prise dans un plan perpendiculaire à celui de la coupe précédente La figure 5- Montre la vue d'une coupe transversale de la cuve d'évaporation (ici le profil de toiture de ver-re est en forme de dents de scie La figure 6- Montre un profil détaillé d'une coupe passant par un plan vertical du filtre mécanique ( mis uniquement pour traitement d'eaux résiduaires). filtre qui est lui même incorporé dans le tuyau de conduction d'eau à traiter, liant la cuve de décantation à la cuve d'evaporation. La figure 7- Montre une vue du profil latéral du contrôleur flotteur mécanique de niveau d'eau qui est placé dans la cuve d'évaporation La figure 8- Montre une vue frontale du contrôleur flotteur mécanique de niveau d eau décrit précédemment dans la flure antérieure La figure 9- Montre une vue latérale et de profil du contrôleur flotteur de courant électrique: déclencheur suivant la hauteur d eau dans la cuve de décantation de la pompe électrique amenant l'eau de mer dans cette même cuve de décantation. La figure 10- Montre le canal de récupération transversal d eau condensée; canal situé à la jointure inférieure de deux versants en dents de scie ( canal existant dans la cuve d'évaporation, que si l'on a choisi un profil de toiture en verre de type optionnel: en dents de scie). REALISATION DE L'INVENTION Comme on peut le constater les figures décr-ites précéderlcnt, décrivent un système dans le but de pouvoir traiter des eaux non potables et les rendre potables . que ces eaux à traiter (fig.),ou de mer(fig. 2 Concernant le procédé de traitement d'eaux résiduaires tel qu'il est décrit dans la fig-l, il comprend une cuve de décantation (1) , où arrivent les eaux résiduaires à travers son entrée correspondante(2).une évacuation d'eau résiduaires en cas de débordement(3).un conduit de sortie des eaux résiduaires décantées(4)conduisant à la cuve d'évaporation(10), cette conduite(4)restant située à une hauteur inférieure à celle de l'entrée des eaux résiduaires(2), elle même, au dessous de évacuation de débordement(3) Cette cuve de décantation (1) comporte un toit de verre en forme de pente (5). paroi intérieure du toit sur laquelle se condensent l'eau évaporée. eau glissant donc sur cette paroi intérieure du toit vers le bas Cette eau est récupérée dans un canal de récupération (6), puis est acheminée par l'intermédiaire du conduit (7) directement jusqu'au minéralisateur(23) Le bas (8) de cette cuve de décantation(l). tel que l'on peut le voir sur les dessins 3 et 4. est un fond en forme de pente. convergeant vers une sortie d'évacuation (9) dans le but d'évacuer les sédiments et les boues(si eaux résiduaires), ou pour évacuer les saumures ( cas de l'eau de mer à traiter ). Les eaux à traiter qui arrivent dans la cuve de décantation (1) passent par un orifice de sortie (4), puis sont conduites à la cuve d'évaporation (10) par un tuyau d'acheminement (11) le long duquel a été intercalé un filtre mécanique (12) ( à intercaler pour le traitement d'eau résiduaire uniquement) qui comme on le voit comporte un certain nombre de tamis lavables (13) (entre lesquels pourront être mises des pierres de petits diamètres) tamis de diamètres qui décroissent à mesure que l'on se déplace vers le bas du tamis tel qu'il est bien représenté sur la figure (6).Ainsi donc ce filtre mécanique (12) fait subir aux eaux résiduaires une première filtration grossière ( ayant été précédé d'une décantation et d'une absorption grâce à des algues flottantes dans la cuve de décantation: echornde rrassipesl dans le but de laisser dans la cuve d'évaporation (10) le moins de dépôts et de boues possible. Ainsi donc les tamis (13) du filtre mécanique les pierres entre ces derniers. sont lavables et facilement changeables. La cuve d'évaporation (10), va inclure: un contrôleur flotteur mécanique d'admission d'eau (14) qui sera décrit plus en détail par la suite, une sortie d'évacuation en cas de débordement (15) une sortie d'eau pure distillée(l6). une sortie de nettoyagef17)située dans le bas de la cuve (10), pour évacuer de cette dernière(10). les boues( cas des eaux résiduaires) ou des saumures ( cas de désalinisation La couverture de cette cuve d'évaporation (10) est faite de verre (18), comme on le voit bien sur (18) de la fig 5 et sur(l8)de fig-2 et fig 1, la couverture de verre peut avoir soit un profil du type: un sommet et deux versants tel qu'il est représenté sur (18) des fig-1 et fig2; ou bien avoir un profil ayant la forme de dents de scie tel que le montre le (18) de la fig 5. Ainsi donc l'eau évaporée par effet de serre se condensera sur la paroi intérieure de cette couverture de verre (18) sera recueillie dans des canaux latéraux (27) ( uniquement si on a choisi un profil en dents de scie fig5), puis ensuite sera récupérée dans le canal périphérique (19) (quel que soit le profil choisi ), cette eau distillée sortira de la cuve d'évaporation par une sortie (16), puis conduite par un tuyau de sortie (20). ce tuyau (20) joindra le tuyau (7) d'eau distillée provenant de la cuve de décantation (11.Le tuyau de sortie (20) est le prolongement de la sortie d'eau distillée (16).Les deux eaux distillées venant de (7) et de (20) seront ensuite acheminées par le tuyau (22) vers le minéralisateur (23). Ainsi donc l'eau distillée avant d'arriver dans le minéralisateur (23) est pure et de ce fait, l'apport de minéraux que fait le minéralisateur est nécessaire pour que l'eau soit consommable. Le minéralisateur (23) | présente dans son extrémité inférieure un orifice de sortie (24) ou passe l'eau ayant été préalablement minéralisée, Cette eau et ensuite récupérée dans le canal (25) pour une aération /chloration postérieure pour les eaux résiduaires uniquement ). Cet orifice de sortie(24) est de très petite taille pour faire en sorte que le minéralisateur puisse contenir des pierres de très petites tailles soigneusement sélectionnées suivant leur propriétés, une couche de sable, du calcaire, des coquillages propres concasses pour mener à bien la minéralisation. Revenant à la cuve d > évaporation (10), 1 l'attention devrait être attirée sur le fait que dans le cas du profil en dents de ri ( fig-s @, il a été prévu 3 la jonction inférieure des versants du toit un canal (27) dont on peut observer le profil angulaire sur la fiq-5. Ainsi donc, ce canal angulaire 27) possède un réceptacle de plastique longitudinal de la taille de la largeur intérieure de la piscine et est cloisonné en deux parties (42), un profil métallique longitudinal (41) également de la taille de la largeur intérieure de la cuve d'évaporation !10). Profil métallique(41) lå pour renforcer la rigidité du canal à cause du poids de toit de verre 118 Toujours dans le cas du profil en dents de scie fic-5. l eau récoltée dans les canaux longitudinaux (27) est ensuite versée dans le canal périphérique(19),évacuée par l'orifice (16) , acheminée par le tuyau de sortie (20) vers le minéralisateur (23). Si l'on choisi le profil de toit de verre en forme de double versants (18) de fig 2. l'eau condensée est récoltée dans le canal périphérique (13) est évacuer par l'orifice(16). puis acheminée par le tuyau de sortie(20)jusqu'au minéralisateur. En ce qui concerne le contrôleur flottant d'admission d'eau (14) situé dans la cuve d evaporation (10), il est placé a l'intérieur de cette même cuve d'évaporation (10) et. X l'arrivée du tuyau (11) provenant de la cuve de décantation Ce contrôleur flotteur(14) comporte un anneau circulaire de caoutchouc (28) étant monté sur l'extrémité du tuyau (11), anneau( 28jétant supposé garantir l'étanchéité de la fermeture de l'arrivée d'eau par l'intermédiaire d'un disque (29) qui lié à un bras(30)est relié à une rotule réglable !31) par vis; rotule étant reliée à un autre bras (32), lui même relié à un flotteur (33) ce qui fait que selon le niveau d'eau non potable maximum preetabli( niveau inférieur à celui du canal d'évacuation d eau pure (19))dans la cuve d'évaporation (10). le disque (29), solidaire de son flotteur articulé (33,32,31,30 )( montant avec le niveau d'eau) tournera autour d'une charnière ( 34) pour fermer le disque (29) sur l'anneau (28) situé à l'extrémité du tuyan (11) ou ouvrir ce même disque ci le niveau d'eau dans la cuve de décantation (10, baisse Si fermeture du disque (29) on a arrét de l'arrivée d'eau si ouverture du disque (29) on a une arrivée d eau dans la cuve d évaporation(10).Le controleur flotteur (14) met d ' eipécher un trop plein d eau non potable dans la cuve (10) Dans le cas du traitement d'eau salée(fg 2), le filtre mécanique (12) doit être enlevé et on installera une pompe (35) dans le but d'acheminer l'eau par l intermediaire du tuyau (2@) (qui sera lui même immergé dans la mer ), l'eau sera acheminée ensuite à travers le tuyau(2) dans la cuve de décantation (1) Cette pompe (35) sera alimentée par une batterie (36) elle même alimentée par des panneaux photovoltaïques(37) tel que l'on peut le voir clairement sur le croquis fig-2 Dans le cas du traitement d'eau salée fig -2, ii existe dans la cuve de décantation (1). un contrôleur flotteur électrique de niveau d'eau () et fig-9: qui suivant l'angle que fait le bras du flotteur (45) avec l'horizontale. en d'autre termes suivant le niveau de hauteur d'eau (44) dans la cuve (1). laissera ou non passer le courant électrique dans la pompe (35); ainsi donc, si l'eau dans la cuve de décantation (1) est à un niveau situé au dessous de celui autorisé ( en fait au dessous du canal (6) ), le contrôleur flotteur (38) laisse passer le courant dans la pompe pour acheminer plus d'eau dans la cuve de décantation (1): autrement, quand le niveau maximal d'eau est atteint ( pour éviter un débordement) dans la cuve, le contrôleur (38) arrête la circulation du courant donc arrête le fonctionnement de la pompe (35). Evidement la pompe (35) et la batterie (36) sont alimentées par énergie photovoltaïque. Dans le cas de désalinisation (traitement d'eau de mer ), l'évacuation des saumures de la cuve d'évaporation (10) pourrait être faite optionellement par une autre pompe électrique (40) installée à la sortie d'évacuation et de nettoyage (17) de la cuve d'évaporation(10) Cette pompe électrique (40) est contrôlée par une sonde de concentration salines (39). sonde qui mesure la concentration de sel dans la cuve d'évaporation(l0).Apres une période durant laquelle beaucoup d'eau a été évaporée dans la cuve d'évaporation (10) la concentration en sel de la saumure augmentera jusqu'à à arriver à une concentration de sel critique qui déclenchera la sonde (39) qui elle même mettra en route la pompe (40) pour évacuer la cuvez10) de ses saumures. Cette évacuation est faite pour éviter une précipitation de sel au fond de la cuve(10). dépôt qui nécessiteraient un nettoyage régulier. nuisant par là même à une des qualités de l'invention sa très faible maintenance. Revenons sur le contrôleur flotteur électrique de niveau d'eau (38i il est représenté avec une vue de face et de cote sur la fig-9. Il est bien entendu que le flotteur correspondant (43) est situé à la surface du niveau d'eau (44) flotteur qui est placé à l'extrémité du bras (45). A l'autre extrémité du bras (45) est placé une frange métallique (46) faite d'un petit bouquet de fines fibres métalliques flexibles en contact avec un arc métallique mince(47), de telle sorte que le bras métallique (45) du flotteur (43) passe à travers un axe de rotation (48), prenant en compte le fait que le bras (45) comporte un axe (49) d'articulation bloqué dans sa rotation par une vis de réglage contenue dans son propre axe. Cette vis de réglage de l'axe d'articulation (49) maintiendra fermement l'angle d'articulation du bras (45) autour de l'axe (49), angle duquel sera déterminé le niveau minimum (44) que devrait avoir l'eau, pour avoir ou non un passage du courant dans la pompe(35) Comme on peut le voir dans la figure-9 le contrôleur flotteur électrique de niveau(38) inclut également trois paires d'éléments de plastique(50). de telle sorte que chaque paire a un point de contact sur les deux cotés de l'arc métallique(47), et dans l'autre extrémité. ces éléments de plastique on un contact sur l'axe de rotation(48). Ainsi qu'il est bien représenté de profil sur la figure (9). dans cas où le bras (45) du flotteur fait un angle supérieur à +O"radians ( angle pris entre le bras (45) la ligne horizontale, les deux se croisant dans l'axe(48)) avec la ligne horizontale la frange métallique(46) est située en dessous de la ligne horizontale cette frange(46) n'est plus en contact avec l'arc métallique(47), le courant électrique est stoppé ainsi que la pompe(35) Si l'angle entre le bras(45). et la ligne horizontale est inférieur à+0O, la frange métallique( 46) se trouve alors au dessus de la ligne horizontale, cette frange est donc alors en contact avec l'arc métallique(47) .Le courant dans ce cas se met à passer . ainsi donc la pompe (35) sera activée. Il serait inutile de décrire plus longuement le fonctionnement du système . que n'importe quel expert technique qui en comprendrait l'avancement et l'innovation pourrait en voir les avantages qui en découlent. Les matériaux taille. manière de disposer les éléments. seront toujours susceptibles de variation tant qu'elles n'apportent pas d'altération dans l'essence même de l invention. Les termes qui ont été utilisés dans la rédaction de ce document devront être pris dans un sens large et non limitatif. REVENDICATIONS 1- Procédé pour le traitement d'eaux non potables. qui étant prévu pour la dépuration d'eaux non potables . qu'elles soient résiduaires ou de mer . pour obtenir de l'eau apte à la consommation essentiellement se caractérisant par le fait que pour le traitement d'eaux résiduaires. on fait d'abord passer les eaux non potables à travers une première série d'éléments où se produisent l'évaporation et la condensation d'une partie de ces eaux par effet de serre grâce a l'énergie solaire et, la décantation des impuretés d'une autre partie de ces eaux n'ayant pas été évaporée et condensée; pour ensuite faire passer le reste des eaux non potables et non évaporées jusqu'à un système d'évaporation à effet de serre où. par condensation de ces eaux évaporées, on obtient de l'eau pure susceptible de se mélanger à la sortie de ce dit système d'évaporation avec l'eau pure provenant de la condensation qui a eu lieu dans la première série d'éléments précédemment mentionnés. Ces deux flux d'eau pure passent par la suite à travers un système de minéralisation pour obtenir de l'eau potable apte à la consommation humaine. 2- Installation pour le traitement d'eau potables qui étant prévue pour l'exécution du procédé de la revendication 1. se caractérisant essentiellement par le fait qu'il inclut en premier lieu une cuve de décantation (1) avec l'entrée correspondante (2) d'eau non potables . un trop plein d'évacuation(3). une sortie (4) et un conduit d'évacuation et de nettoyage(9)pour les sédiments (en cas de traitement d'eaux résiduelles)ayant été décantés dans le fond incliné (8) de la dite cuve décantation (1) ou pour l'évacuation de saumures en cas de traitement de désalinisation. La cuve de décantation a la particularité de comporter une couverture de verre(5)( en pente sur le sommet et verticale sur les trois faces latérales )sur laquelle se condensent les eaux ayant été évaporées par effet de serre et. et dont les gouttelettes sont recueillies directement dans un canal périphérique (6) pour leur évacuation en tant qu'eau pure à travers à travers un conduit de sortie 17) ayant été prévu préalablement que la dite cuve de décantation (1) comporte une sortie (4) d'eau non potable à traiter qui sera soit d'abord filtrée avant d'aller à la cuve d'évaporation (10) (en cas d'eau résiduelles seulement par le filtre(12)) ou bien en cas de désalinisation. l'eau sera conduite directement à la cuve d'évaporation (10). Sortie (4) située en dessous de l'entrée (2) et en dessous du trop plein d'évacuation (3): sortie (4) à travers laquelle les eaux non potables ayant eues accès à la cuve de décantation (1). passeront par un filtre (12) ( pour eaux résiduaires uniquement ) puis accéderont à la cuve d'évaporation (10), elle même comportant une évacuation de débordement (15). une sortie de nettoyage et de vidange(17) prévue dans le fond, un contrôleur /flotteur mécanique (14) pour réguler l'arriver d'eau non potable dans la cuve d'évaporation (10), une couverture intégrale (18) de la piscine en verre ayant soit ,un profil en double versant (18) de fig-l et fig-2 ou, un profil en dents de scie (18) fig-S. Couverture définissant des superficies de verre qui dicteront la surface de condensation donc implicitement le volume d'eau distillée qui sera récupérée dans les canaux collecteurs (19). (27) Concernant le mode d'écoulement des gouttelettes condensées dans la cuve d'évaporation(l0). leur récupération , et leur évacuation, deux cas à distinguer: le cas du profil de toiture de verre en double versants (18) de fig-l et fig-2 et, le cas du profil de verre en forme de dents de scie (18) de fig-5 Dans le premier profil optionnel de toiture de verre de la cuve(l0) c'est à dire en double versants(18) fig-l et fig-2; les eaux évaporées dans la cuve(10) se condensent sur la paroi intérieure de la toiture en verre (18) fig.l et fig.2. glissent sous forme de gouttelettes sur cette meme paroi par gravité jusqu'au canal périphérique(19). puis seront évacuées par l'orifice (16) vers le minéralisateur (23) Dans le deuxième profil optionnel dit :en dents de scie (18)fig.5; les eaux évaporées dans la cuve d'évaporation(10) se condensent sur la paroi intérieure de la couverture de verre (18) de la fig-5, glissent ensuite par gravitation sous forme de gouttelettes d'abord jusqu'à des canaux latéraux dont la vue de profil est en (27) puis l'eau une fois avoir été recueillie dans ces dits canaux(27),ces mêmes canaux déversent l'eau pure distillée dans le canal périphérique (19).L'eau pure distillée sera ensuite évacuée par l'orifice (16) puis acheminée vers le minéralisateur (23). 3- Installation pour le traitement d'eau non potable. selon la revendication 2 caractérisée par le fait que dans le cas de traitement d'eaux résiduaires ou usées on inclus un filtre (12) intercalé dans le conduit (11) faisant communiquer la cuve de décantation (1) et la cuve d'évaporation (10) filtre (12) comportant un certain nombre de tamis (13) de diamètres variables. 4- Installation pour le traitement d'eau non potables. selon les revendications 2 et 3, caractérisées par le fait que le minéralisateur (23) à travers lequel passent les eaux distillées, a une forme tronconique et inclus dans son entrée. un tamis (26) alors qu'à son autre extrémité ( sa sortie ) on a un tuyau de sortie (24j d'un très petit diamètre . prévu pour que puissent être retenues à l'intérieur de ce minéralisateur (23) un certain nombre de petites pierres concassées de sables et de minéraux sélectionnés pour leur propriétés pour redonner à cette eau distillée tous les minéraux pour la rendre apte à la consommation. Cette eau minéralisée est ensuite collectée dans un canal de récupération (25) dans le but être consommée directement où être additionnée de clore et aérée ( impératif pour le traitement des eaux usées ou résiduaires). 5- Installation pour le traitement d'eau non potable selon les revendications 2 et 4, caractérisées par le fait que le contrôleur flotteur mécanique de niveau d'eau (14)fig.7, prévu dans l'installation comme étant placé à l'intérieur de la cuve d'évaporation(10), consiste en un anneau de caoutchouc circulaire (28) placé à l'extrémité du tuyau( 11) qui comme il a déjà été mentionné conduit l'eau non potable( de mer ou résiduelle)de la cuve de décantation (1) vers la cuve d'évaporation (103.Sur cette anneau (28) est placée une charnière(34)elle même reliée à un disque(29) tournant autour de l'axe de la charnière(34),tournant de la gauche vers la droite; pouvant donc obstruer l'arrivée d'eau du tuyau (11). Ce disque (29) est relié à un bras(30), relié à une rotule (31) à vis réglable, rotule(31) elle même liée à un autre bras (32) qui comporte à son extrémité un flotteur (33): Ainsi donc, en cas de haut ou bas niveau d'eau prédéterminé dans la cuve d'évaporation (10), la basse ou haute position du flotteur elle même réglée et fixée par la vis de la rotule (31) poussera le disque autour de la charnière (34) vers l'anneau d'étanchéité(28) de ce fait ouvrant ou fermant l'arrivée d'eau dans la cuve d'évaporation (10). 6- Installation pour le traitement d'eau non potables selon les revendications 2 et 5 caractérisé par le fait que dans le cas du traitement d'eaux salées Fig-2, il a été inclut dans la cuve de décantation (1), un contrôleur flotteur électrique de niveau d'admission d'eau (38)fig.9 qui permet le passage ou la fermeture du courant provenant d'une batterie (36) actionant elle même une pompe d'admission d'eau(35). suivant les hauteur d'eau déjà admises des cuves d'évaporation et de décantation , batterie elle même alimentée par des panneaux photovoltaïques (37). alimentant une pompe électrique (35) qui amène dans un premier temps l'eau salée à traiter dans la cuve de décantation (l).Notons également que le contrôleur flotteur électrique de niveau (38). a un bras (45) articulé grâce à une rotule(49) qui à une de ses extrémité possède un flotteur (43) et à l'autre extrémité possède un frange métallique (46) faite de l'assemblage de minces fils métalliques flexibles .Cette frange(46) est soudée à la barre (45) et en est solidaire dans sa rotation autour de l'axe (48) du dit contrôleur flotteur électrique de niveau d'admission d'eau (38).Si l'angle que fait le bras (45) avec la ligne horizontale est supérieur à +0 ( sens trigonométrique conventionnel).la hauteur maximale d'eau est atteinte dans la cuve (ainsi la frange (46) reste en dessous de la ligne horizontale cette frange (46) n'est plus en contact avec l'arc métallique (47), le courant électrique est interrompu; alors la pompe (35) est à l'arrêt. Si par contre l'angle que fait le bras (45) avec la ligne horizontale est inférieur à +0 . la hauteur maximale d'eau n'est pas encore atteinte. la frange métallique (46) se trouve ainsi légèrement au dessus de la ligne horizontale et est en contacte avec l'arc métallique (47); le courant électrique circule. ainsi la pompe (35) est activée, donc une arrivée d'eau dans la cuve de décantation (1).