Brevet FR2743465A3 — publié le 19970711

FR 2743465 A3 19970711 FR 9600228 A 19960110 Interrupteurs supplémentaires pour montages en "va-et-vient" Cette invention permet de rajouter un nombre quelconque d'interrupteurs dans un circuit d'éclairage électrique en "va-et-vient". Dans un montage en "va-et-vient" avec des interrupteurs traditionnels, on est limité à deux points de commande. La seule solution pour en augmenter le nombre nécéssite, l'utilisation de boutons poussoirs associés a un télérupteur. La difficulté de mise en oeuvre et le prix des télérupteurs ne justifient leur utilisation que dans les instalations importantes. L'utilisation des poussoirs n'est par ailleurs pas toujours appréciez par les particuliers. L'interrupteur supplémentaire ouvre la possibilité de réaliser des instalations qui permettent d'allumer ou d'éteindre l'éclairage a partir de n'importe quel interrupteur. quelque en soit leur nombre. Il se comporte comme un inversseur d'entrées ou cl dss sorties et assure l'allumage ou l'extinction bien qu'il laisse passer le courant par l'une ou l'autre de ses sorties. En fait il redirige le courant sur le dernier contact qui est passant La situation d'origine est, chaque fois que l'on en fait basculer un. inversée. l'appareil comporte quatre contacts électriques. Deux de ces contacts sont ouverts et les deux autres sont fermés. En actionnant mannuellement la bascule de l'interrupteur, les contacts fermés s'ouvrent et simultanément. les contacts ouverts se ferment. Cette inversion est cyclique: quand deux contacts sont ouverts.les deux autres sont fermés et vice ~versa Les contacts sont pontés en serie en faisant alterner les contacts ouverts et les contacts fermes. L'entrée du premier contact se boucle avec la sortie du dernier. Chaque pontage qui relie les contacts possede une borne de connection pour raccorder l'appareil au circuit d'éclairage. Ainsi. suivant la position de l'lnterrupteur.sl 1 'on veille lors du branchement a ne pas court-circuiter les contacts, le courant passe directement par le contact sur lequel il arrive ou Si ce contact est ouvert, il passe par pontage a travers le contact ferme dont la sortie est reliee à l'autre contact ouvert. Dans un cas il y à donc bien un passage direct du courant et dans l'autre. un passage par inversion des sorties. Le systeme de contact et de discontact simmultanes, par commutation ou par bascule. accompagnées ou pas. le type de commande mannuelle la mise en boitier ou en application murale. la forme. les dimentions et les materiaux utilisée dependent des modes particuliers de reallsatlon. Les figures epliquent le fonctionnement de 1 invention - La figure 1 represente le schéma de principe d'un interrupteur supplémentaire pour "va-et-vient - - La figure 2 représente le schéma d'une lnstalation comportant vieux interrupteurs traditionnqels et un interrupteur supplementaire. - La figure j est le diagramme des phase du shema de la figure 2 - La figure 4 est la table de verite du schéma de la figure 2 - La figure 5 est le schéma de réalisation d'une instalation avec trois interrupteurs supsementalres. En refrerence avec la figure 1. le dispositif comporte quatre bornes de connection par cable électrique (A.B.C.D). quatre contacts électriques (a,b.c.d). quatre pontages électriques (1.2.3.4). et une commande manuelle a deux positions (I). Dans la position représentée sur la figure 1. les deux contacts (a.c) sont passants et les deux autres sont ouverts. Chaque borne est individuellement connectée par pontage soit a l'entrée. soit à la sortie de deux contacts qui sont en position inverse. La borne "A" est raccordée a l'entrée des contacts "a" et "d". La borne "B" est raccordée a l'entrée des contacts "b" et "c". La borne "C" est raccordee å la sortie des contacts "a" et "b". La borne "D" est raccordée a la sortie des contacts "c" et "d". Cet appareil est réversible. On peut aussi bien inverser les entrée et les sortie sans chanter ie fonctionnement. S1 les bornes "A" et "B" sont en entrée. le courant passe. dans un cas. par le contact "a" et ressort suri a borne "C".S'il arrive sur la borne "B" le courant ressort par la borne "L) En actionnant la commande (I) simultanement les contacts rermes s'ouvrent et les contacts ouverts se ferment: Le courant qui arrive sur "A" ressort sur la borne "D" s'il arrive sur la borne "B". il ressert sur ia borne "C". Les sorties se sont inverses. En reference avec les figures 2,3.4. le dispositif selon l'invention 1B) se raccorde entre deux interrupteurs traditionnels pour "va-et-vient" (A.C) Les trois interrupteurs sont en position "0" L'eclairage (L) est allume (L=1). . La commutation de l'un de ces interrupteurs (position "1" et les deu: autre restent en position "() : le courant ne passe plus. l'éclairage est éteint (L=C . S1 l'on actionne l'un des trois interrupteurs a nouveau le courant revient. (L=1) et ainsi de suite..L'équation du schéma donne: L = ABC + ABC + ABC + ABC Si on développe cette équation: L = (A. (BC + BC)+ BC > + A). B.(A + AC)+ B).(C.(AB + BA)+ C > L'équation de la forme AB + AB carracterlse le fonctionnement de deux interrupteurs en 'va-et-vient". Il est clair que quand un interrupteur est passant. les deux autres se mettent en "va-et lent' En réference avec la figure 5. trois interrupteurs supplémentaires (B.C.D) s'intercallent entre deux interrupteurs traditionnels pour "va-et-vient" (A,E). Ils sont branchés les uns a la suite des autres et reliés entre eux par deux cables électriques.Deux interrupteurs (B.C) sont montes tête-beche ce montre bien la reversililité de l'appareil. les sorties de l'interrupteur "B" sont pontées selon une variante de l'interrupteur "D". En effet. les contacts "d2" et "d3" sont permmutés. Le principe du schéma de ces appareils ne s'en trouve néanmoins pas modifié et le tonctionnement reste identique. La table de verite de la figure 5 n est pas ici representée. Il est clair cependant que ce schema fonctionne en "va-et-vient" une lnstalation avec encore plus d'interrupteurs supplementaires fonctionner?it tout aussi bien. L'appareil selon l'invention est particulièrement destiné. pour un usage dommestique ou industriel. a l'instalation d'eclairaqes électrique en "va-et-vient" comportant plus de deux points de commande par interrupteurs. REVENDICATIONS 1) Le dispositif supplémentaire qui commande la commutation d'un système électrique en "va-et-vient" est caractérisé en ce qu'il comporte quatre contacts (a.b,c.d) dont deux sont en inversion avec les deux autres, quatre raccords électriques (1,2.3.4) qui relient les extrémités des contacts par paire de contacts en inversion electrique (a,d), (b.c), (a,b), (c.d), quatre bornes (A.B,C,D) individuellement raccordées à chaque raccord électrique et une commande (I) & deux positions qui agit sur les contacts (a,b,c,d) en les contactant et discontactant simultanément. 2) Le dispositif selon la revendication l est caractérisé en ce que les quatre contacts (a,b,c.d) sont reliés (par pontage électrique (1.2,3,4)) deux à deux coté entrées et coté sorties. de sorte qu'a chaque contact coté entrée est raccordé à un contact coté entre en inversion électrique et que le contact oppose cote sortie est raccordé à l'autre contact coté sortie qui est également en inversion electrique. 3) Le dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes est caractérisé en ce que chaque raccordement électrique (1.2,3.4) comporte une borne de connexion (A,B,C,D) dans sa masse ou. est raccorde individuellement à sa borne. 4) le dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes est caractérisé en ce que la commande peut être manuelle auquel cas. elle peut être assistée.