Brevet FR2738233A1 — publié le 19970307

La présente innovation concerne une mini station de déminéralisation et de potabilisation de l'eau par membrane de nanofiltration, indéréglable et s'acquittant de tous systèmes d'adoucissement et de déchloration, d' entretien et de manipulation simplifiés et pouvant être utilisée dans différentes applications industrielles telles que lavage automobile, traitements de surfaces, dans leurs cycles de rinçages, fabrications de produits cosmétiques ou agroalimentaires et comme station de potabilisation d'eau sur des sites sinistrés ou pour des besoins militaires. Les stations actuellement conçues et mises en oeuvre, utilisant le principe de l'osmose inverse, présentent des dimensions importantes et nécessitent de nombreux contrôles et réglages par l'utilisation de vannes manuelles et d'électrovannes. De plus elles font appel à des systèmes d'adoucissement et de déchloration, préalables à l'entrée de l'eau à traiter par les membranes d'osmose et à une gestion par armoire électrique, complexe. La conception globale du présent dispositif ainsi que la mise en oeuvre de deux modules de gicleurs calibrés- RC - ( rejet du concentrat ) et - RR - ( rejet recirculant ) assurent le contrôle automatique des débits. Un clapet de rétention - C R - réglé sur 8 bars, permet de supprimer l'utilisation d'une électrovanne d'entrée d'eau dans le système, elle est fermée lorsque la pompe est arrêtée et ne s'ouvre que sous la pression de la pompe pour laisser passer l'eau. Ces deux principes,modules de gicleurs calibrés - RC- et - RR- et clapet de rétention - C R -,permettent de supprimer les contrôles, réglages et entretiens et de réduire considérablement les dimensions et poids de la station : poids à sec, environ 40 Kilogrammes, dimensions : hauteur 150 cm, largeur 35 cm, profondeur 30 cm. Ces caractéristiques peuvent varier suivant le type de pompe utilisée. Cette conception permet également de simplifier considérablement l'armoire électrique de gestion. Une seule commande : celle de la pompe. Cette mini station se présente donc sous forme de colonne paralellépipédique, pour une production nominale d'eau traitée de 300 litres par heure. Description du concept industriel: Arrivée de l'eau brute à traiter, en - EB -; celle-ci est prélevée au réseau de distribution et est injectée directement dans la pompe -Po -.Il s'agit d'une pompe Inox fonctionnent en 220 Volts monophasés, d'une pression de 10 bars et d'un débit de 600 litres par heure. La sortie pompe est connectée au clapet de rétention - CR - qui assure, d'une part l'ouverture du circuit lorsque la pompe est en fonction et d'autre part la fermeture du circuit lorsque la pompe est à l'arrêt. Le circuit est ensuite relié à l'entrée de la membrane de nanofiftration -NI s la sortie du rejet - SR -, le fluide sous pression de 10 bars, est confronté aux deux modules de gicleurs calibrés - RR - et - RC -. Une partie, environ 120 litres par heure, est rejetée à l'égoût - E - ou recyclée pour une utilisation différente via - RC - et l'autre partie, environ 80 litres heure, emprunte le chemin de la recirculation, via - RR -. Le perméat - SPe - va alimenter l'utilisation industrielle, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une cuve - C1 - dont le niveau est contrôlé par un flotteur classique. Extension à la potabilisation: Sur sites sinistrés ou en usages militaires, il importe que ce type de station de potabilisation soit d'une utilisation simplifiée, d'une manipulation aisée et de transport facile. La mini station sous forme de colonne, répond, comme précisé plus haut, à ces exigences. Elle assure un débit nominal d'eau traitée de 300 litres heure, mais ce débil peut être doublé ou même triplé en cumulant plusieurs stations, selon les besoins. Elle peut se connecter sur n'importe quelle source d'électricité, en 220 Volts monophasés d'une puissance de 0,500 KW. Dans sa version de potabilisation et selon la source d'eau puisée, il v a éventuellement lieu de conforter l'ensemble en le complétant par, en amont, un filtre autonettoyant à tamis Inox de 20 microns -F1 - et en aval, d'un filtre bactériologique de 0,2 microns, avant utilisation dans la cuve de stockage - C2 -, ou en direct. La mini station de déminéralisation et de potabilisation peut donc être utilisée dans le secteur industriel, lors des phases de cire et de rinçage pour le lavage automobile, lors des phases de rinçage des pièces métalliques dans les traitements de surfaces, dans la fabrication des produits cosmétiques et d'une manière générale dans toutes utilisations nécessitant une eau déminéralisée. Dans le secteur publique et militaire, pour tous les actes de potabilisations : sites sinistrés, certaines pollutions, manoeuvres, etc REVENDICATIONS 1) Mini station de déminéralisation et de potabilisation de l'eau caractensee en ce quelle comprend une pompe basse pression -Po- injectant l'eau brute à 10 à 12 bars, par l'intermédiaire d'un clapet de rétention -CR-, dans une membrane de nanofiltration -M-, dont le perméat -SPe- est utilisé en cuve -C1-, ou directement. Le rejet -SR- de ladite membrane -M-, est fractionné en deux parties et passe d'une part, au travers du gicleur calibré -RR-, pour être réinjecté. en recirculation partielle. à l'entrée de la pompe -Po- et d'autre part au travers du gicleur calibré -RC- pour être envoyé vers l'égoût. 2) Mini station, selon la revendication l, caractérisée en ce qu'elle comprend un clapet de rétention -CR- taré à 8 bars ou à une pression d'environ 20% supérieure a celle du réseau d'eau brute qui ne s'ouvre qu'à la pression de la pompe -Po- en fonction, soit 10 à 12 bars, ce clapet à également un rôle anti-retour du fluide. 3) Mini station, selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comprcnd deux gicleurs calibrés -RR- et -RC-. Le gicleur -RR- de recirculation partielle du rejet est calibré pour un passage de 120 litres par heure. Le gicleur -RC- de mise à l'égoût du rejet est calibré pour un passage de 80 litres par heure.