Brevet FR2735623A1 — publié le 19961220

La présente invention concerne un dispositif électronique assurant une protection efficace des appareils frigorifiques électro-ménagers contre les micro-coupures de courant (jours d'orage de tempête,etc...) Par retard à la mise sous tension. ,En effet,nombre de ces appareils-munis de compresseurs~ ne 'supportent pas les démarrages répétés à intervalles trop courts. Après une coupure de l'alimentation électrique,il faut le temps nécessaire au circuit frigorifique de se trouver à une pression assez basse,pour permettre un redémarrage dans de bonnes L; 'Iconditions.(la plupart des déclarations de sinistres domages électrique concernant des réfrigérateurs ou congélateurs ont pour origine des micro-coupures par mauvais temps) Le dispositif selon l'invention permet d'apporter une protection efficace.Il comprend dans un premier mode de réalisation,un boitier modulaire pour rail oméga,de 68mm de profondeur,et large de deux modules de 17,5mm.En façade en partie gauche,il comprend un coupe circuit pour cartouche de lOA,permettant d'interrompre le circuit.En façade en partie droite,il comprend un petit levier permettant de choisir le fonctionnement "auto manu",soit avec ou sans temporisation. Une molette ou vis de réglage permet d'ajuster le retard à la mise sous tension dans une fourchette de 3MN à 5mn.Une diode électro luminescente de couleur orange, permet de visualiser la fonction retard à la mise sous tension, Une diode électro luminescente de couleur verte permet de visualiser le passage du fourant"fonctionnement normal". La partie électronique comprise à l'intérieur du boitier est constituée de composants tels que diode,condensateur,transistor de puissance,resistance,résistance ajustable,circuit imprimé établis de façon a former une temporisation à la mise sous tension est alimentée directement par la fermeture du coupe circuit. Le branchement du module s'effectue dans sa partie supérieure pour l'alimentation et dans sa partie inférieure pour la 35 distribution,par l'intermédiaire de bornes de 4mml de capacité I1 comprend dans un second mode d'utilisation, Dit adaptable,le boitier contenant la temporisation électronique non ajustable-préreglée à la fabrication sur un retard de 3mn à la mise sous .ension-possède sur une de ses faces une fiche mâle destinée a être branchée sur une prise de courant t6A bi+T murale. L autre face comporte une prise bi+TlóA (sortie temporisée)destinee à recevoir la fiche malt le de 1 appareil à protéger. Ce dispositif décrit est un boitier mobile,adaptable à toute prise de courant B1+T 16A(7)aux normes françaises et européennes IL comprend dans un troisième mode d'utilisation, Un bouchon mâle moulé avec un cordon (câble électrique) de 3X1,5mm;la partie électronique (temporisation)est comprise dans le bouchon mâle bi+T 16A;cette partie, ...la même que pour le boitier adaptable,est ajustée à la fabrication à la valeur de 3mn de retard à la mise sous tension. La longueur du cordon est de 1,5m; Les trois dispositifs fonctionnent sur du courant de 220v La temporisation du dispositif modulaire pouvant être schuntée par un interrupteur(4). 1 2" 3o Revendications Dispositif électronique destiné,en retardant la mise sous tension électrique alimentant un réfrigérateur,un congélateur,et tout autre appareil muni d'un compresseur frigorifique fonctionnant sur du courant 220volts,à protéger ces derniers contre les micro coupures qui entrainent à la longue des pannes,des mises hors service momentannées,voire des destructions de ces appareils.Ce dispositif étant caractérisé en ce que le retard de la mise sous tension est réglable de 3mn à 5mn (I)et,parcequ'intégré dans un boitier modulaire(2) standard pour rail oméga puis protégé par un coupe circuit(3),pouvant être schunté par inter(4)et dont le fonctionnement est visualisé par del orange(5)et del verte(6).La présence des del,n'est pas indispensable au bon fonctionnement Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en un appareil mobile adaptable à toute prise de courant BI+tl6 A(7) et comportant une temporisation de retard à la mise sous tension non réglable de 3mn effectuée à la fabrication.I1 peut recevoir un bouchon mâle BI+T 16A(8) pour alimenter l'appareil auquel il est destiné. Dispositif(9) selon la revendication 1 ,caractérisé en un cordon électrique moulé(3X1 . 5mm2 )avec sa fiche mâle BI+T 16A de 1,5m de long et comprenant,anaccessible,la temporisation de retard à la mise sous tension réglée elle aussi à 3mn à la abrication.