Brevet FR2733256A1 — publié le 19961025

La présente invention concerne un redresseur auto régulé pour la protection cathodique d'ouvrages métalliques. Voir l'ouvrage de protection cathodique guide pratique, Editions Technip. Jusqu'à présent on utilise (pour la protection cathodique d'ouvrages métalliques, canalisations, ponts, . ..ect) des redresseurs qui fixent un potentiel négatif par rapport à la terre, ceux ci délivrent une tension (Alternatif redressé). Ces redresseurs sont généralement composés d'un rhéostat, un transformateur et un pont diode. Le rhéostat servant à régler la tension de sortie. D'autres redresseurs plus sophistiqués sont auto-régulés. C'est à dire que la tension de sortie est asservie par une électrode de référence donnant le potentiel de la canalisation. Dans les redresseurs autorégulés nous trouvons 2 technologies différentes 1") La régulation se fait au secondaire du transformateur par un pont de thyristors, I'électrode associée à une électronique commandant les gâchettes des thyristors. 2") La régulation se fait par des transistors après un pont de diode, I'électrode associé à une électronique commandant les bases des transistors Ces 2 Technologies employées sont très sensibles à la foudre et aux courants vagabonds qui détériorent les jonctions des thyristors et transistors, rendant hors services les redresseurs autorégulés. La présente invention porte sur une 3ème Technologie. Sa régulation qui se fait au primaire du transformateur G par l'intermédiaire d'un opto triac à fort pouvoir d'isolement (2), I'électrode de référence donnant le potentiel de la canalisation 0 associée à une électronique (!) commandant la gâchette de l'opto triac (2). Le reste du redresseur auto régulé (Transformateur et diodes) est de même technologie qu'un redresseur conventionnel qui a fait ses preuves de robustesse. REVENDICATIONS lo) Dispositif de redresseur auto-régulé pour la protection cathodique est caractérisé par Sa régulation qui se fait au primaire du transformateur # par l'intermédiaire d'un opto triac à fort pouvoir d'isolement (2), l'électrode de référence donnant le potentiel de la canalisation (3) associée à une électronique (4) commandant la gâchette de l'opto triac 3