Brevet FR2724694A1 — publié le 19960322

NOUVELLES POMPES HELICO-CENTRIFUGES La présente invention a pour objet de nouvelles pompes hélico-centrifuges, améliorant les qualités des pompes classiques actuelles. ETAT DE LA TECHNIQUE: En résumé, une pompe centrifuge comporte: - une roue à aujets entraînée par un moteur (souvent électrique), - un stator fixe en colimaçon, avec la sortie de l'eau sous pression. - Les difficultés rencontrées sont principalement: 1) les pertes dues aux fuites d'eau entre l'entrée et la sortie d'eau c'est-à-dire le retour d'eau à l'oeillard avec diminution de l'aspiration. 2) les effets de cavitation dans la roue. A l'arrivée à l'oeillard, la mise en rotation très rapide du liquide "casse les filets", crée de la cavitation, et use les aujets de la roue, avec perte de rendement. - Le dispositif selon la présente invention est constituée par un tube, fixé sur la roue, et prolongeant l'oeillard jusqu'à la flasque de la pompe: I'étanchéité devient simple à réaliser et à entretenir (joints toriques par exemple). - Ce tube est complété par une spirale interne formant tube d'Archimède à centre creux (ou palettes équivalentes). Cette spirale est une surface connue: hélicoïdale à cône directeur à angle constant. II y a alors une prérotation mécanique du liquide dans ce tube tournant à grande vitesse, avant l'arrivée à l'oeillard. Cela se traduit par un "gavage" de la roue, une diminution de la cavitation et de l'usure de la roue. - Enfin, si l'on prolonge le tube, il peut servir d'axe pour le moteur électrique, avec le rotor fixé sur le tube, formant une moto pompe-monobloc. - On voit que le liquide refroidit directement le rotor, et donc le moteur électrique. On pourra supprimer ventilateur, ailettes, etc. de refroidissement. Sur les dessins ci-annexés, on retrouve (9 Schéma d'une pompe centrifuge classique R Roue V Volute S Sortie E Entrée O Oeillard (2)A Détail de la spirale d'Archiméde à centre creux a Diamétre libre 2B Roue montée avec le nouveau tube (et joints) G)C Même roue + tubes + spirale interne Pr Progression de l'eau J Joints M Moteur F1 Flasque moteur Tu Tube (D Roue montée avec tubes (+ spirale) formant arbre du moteur: on a un moteur pompe monobloc Rt Roulements J Joints F Fixations ST Stator Ro Rotor Selon les caractéristiques demandées à la pompe, on déterminera les dimensions de la roue, du tube, et de la spirale. REVENDICATIONS 1) Nouvelle pompe hélico-centrifuge caractérisée par un tube (Tu) fixé sur la roue (R) et prolongeant l'oeillard (O) jusqu'à la flasque de la pompe. 2) Nouvelle pompe hélico-centrifuge selon la revendication (1), caractérisée par une spirale interne formant tube d'Archimède (ou palettes équivalentes), disposée de maniére à donner une prérotation mécanique au liquide et un "gavage" de la roue (R) de la pompe. 3) Nouvelle pompe hélico-centrifuge selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par la prolongation du tube (Tu) pour servir d'arbre au moteur électrique, cet arbre étant fixé sur le rotor (Ro) du moteur, en sorte que le liquide refroidisse directement le moteur