Brevet FR2720889A1 — publié le 19951208

Le but est de pouvoir installer librement sur ces rails de deux à dix huit spots "TBT" actuellement, en évitant les nombreuses contraintes de cablage dûes aux intensités importantes rencontrées dans la Très Basse Tension, à des emplacements et entraxes variables. Cette invention concerne le domaine de l'éclairage de tous batiments par spots dit "très basse tension", sur un dispositif dit "rail d'éclairage" avec ses accessoires d'origine ou non, selon le type d'organisation des conducteurs, qu'on aura choisi. Les avantages principaux sont - les faibles intensités transportées dans les conducteurs (4,2A pour des lampes de 50W/12V). - en conséquence, la section des conducteurs d'alimentation du rail (1mu2 ou 1,5mm2). - la quantité importante de spots installés sur un ou un ensemble de rail (18 au lieu de 6) - la conservation des accessoires et habitude de montage des rails - le rétablissement immédiat du circuit par un switch si une lampe est défectueuse. - ces qualités sont issues du régulateur d'intensité, la novation étant d'associer un nouveau rail ou un rail modifié et adapté au branchement "série". - la supression des transformateurs, d'intensité et de dimensions importantes. - équipé d'un potentiomètre le régulateur permet la gradation de lumière. Ce principe permettra en outre d'avoir, si les normes le permettent ou évoluent, sur un meme rail des spots dit Basse Tension (220V) et des spots dit Très Basse Tension (12v, 24V, 48V) à condition que le rail soit pourvu de conducteurs en quantité suffisante et en respectant des règles élémentaires de sécurité, notamment l'impossibilité de connecter un spot dit "TBT" sur la "BT". ll suffit de mettre les conducteurs "TBT" en partie basse du rail, et la "BT" en haut. Actuellement les systèmes de rails existants permettent de ne mettre qu'un nombre limité de spots TBT, 4 à 6 spots 50W/12V, à cause de l'intensité importante transportée dans les conducteurs du fait même des branchements en parallèle. A chaque rail il faut associer un transformateur puissant, qui doit rester accessible et correctement ventilé situé le plus près possible du rail, ce qui n'est pas toujours évident pour l'installateur ou 1'.4rchitecte, ou installer des spots avec transformateur incorporé, coût plus important et problême d'esthétique. Les autres systèmes s'apparentent plus à des luminaires dont la régulation est figée au nombre de spots qui sont eux-même fixés sur une réglette métallique, sans possibilité de les translater. Le principe reste transposable, avec un régulateur adapté pour tout type de lampe TBT existante ou qui serait créée. Le régulateur est branché sur le réseau E.D.F. et sa sortie sur l'alimentation d'origine du rail. L'association avec un régulateur du commerce permet de passer à 18 spots sur un même rail ou un ensemble de rails connectés entre-eux, pouvant être alimentés par un cable de 1,5mm2, pour une intensité transportée de 4,2A, la ou en branchement en "parallèle" nous aurions 75A. Cette idée m'est venue après avoir su une démonstration, d'un régulateur d'intensité, le vingt octobre mille neuf cent quatre vingt treize, pour l'aménagement d'un stand pour Batimat. Le prototype réalisé le 5 mars 1994, en état de fonctionnement, est composé d'un régulateur d'intensité du commerce, associé à un rail du commerce dont j'ai modifié les conducteurs afin de pouvoir brancher des spots avec des lampes TBT, 50W/12V, en branchement "série". Les accessoires du rail, sont réutilisables, alimentation, adaptateur, spots sur adaptateur, sans modifications, le régulateur est utilisé selon la notice du fabricant. Les conducteurs du rail sont segmentés soit en quinconce ou soit à la suite, de sorte que l'adaptateur du rail une fois connecté branche la lampe en "série". Le prototype, est une solution en quinconce et alimente 4 spots, pour un rail de 16A, Igr lm. Le switch fournit pour chaque lampe, rétablit le circuit dans le rail en cas de défaillance d'une lampe, peut s'intégrer: dans ou sur, le rail, l'adaptateur ou le spot. La revendication principale réside dans l'organisation des conducteurs dans un rail pour qu'il permettent le branchement en "série", de lampes Très Basse Tension" par l'intermédiaire d'un adaptateur ou d'un spot sur un adaptateur. La revendication deux est le fait qu'un adaptateur puisse se connecter en série sur ce rail. La revendication trois est le fait que l'association régulateur d'intensité et rail "série" puisse alimenter de deux à dix huit lampes très basse tension. La revendication quatre est le fait que l'utilisateur choisit librement la position du spot sur le rail. La revendication cinq est le fait que le systéme bénéficie de tous les avantages du régulateur d'intensité et notament du switch et de la gradation. La revendication six est le fait que ce principe devrait permettre d'avoir des rails avec des lampes Très Basse Tension et des lampes 220V sur deux circuits d'un même rail.