Brevet FR2707741A1 — publié le 19950120

La présente invention concerne un radiateur électrique mixte à usage de chauffage individuel domestique ou ou industriel avec circulation par thermosiphon réelle et effective par fluide caloporteur et avec chambre d'expansion incorporée. Les radiateurs électriques mixtes connus n'assurent pas la possibilité de circulation par thermosiphon du fluide caloporteur et ne comportent pas de chicanes intérieures pour la distinction d'un circuit " ALLER " et d'un circuit " RETOUR ". Le radiateur électrique mixte tel que décrit s2 présente sous deux formes: soit avec collecteurs horizontaux et tubes verticaux soit avec collecteurs verticaux avec tubes hori taux. Dans le premier casr ceux-ci se présentent suivant la FIG. 1 la FIG. 2 et la FIG. 3 et se décomposent suivant deux parties distinctes. La première en deux réunies servant à l'aller d'un côté -1-, au retour de l'autre -2- et la deuxième simple servant au retour seulement -3-.Ce radiateur électrique mixte se caractérisant par ailleurs par une circulation par thermosiphon dlte en parapluie du fluide caloporteur. Dans la partie -1-, la source de chaleur, en l'occurrence une résistance électrique blindée -4- est logée verticalement pou réchauffer le fluide caloporteur lequel circulera verticalement jusqu'à sa chambre d'expansion -5- différenciée du collecteur vertical par une séparation -6- servant de " ciel " et de conduit pour la circulation du fluide caloporteur. Un trou -7- dans cette séparation permettra l'évacuation vers la chambre d'expansion incorporée des bulles d'air produites par le réchauffement du fluide caloporteur. la surface de chauffe de ce radiateur électrique mixte peut être réalisée à partir de tubes ronds, rectangulaires -8- ou bombés sur la face avantFIG. 4. Ces tubes alimentés en série servent alors de conduits pour le pluide caloporteur, lequel passera du collecteur -1- aux collecteurs -2 et -3- pour revenir au -1- suivant le schéma hydraulique des FIG. l et 3. Cette circulation par thermosiphon en parapluieaugmntera sensiblement le rendement thermique du radiateur électrique mixte comparativement aux radiateurs électriques mixtes connus sur lesquels il n'2xiste pas de circulation par thermosiphon dlte an parapluie réelle et effective, les tubes de chauffe n'étant pas alimentés en série et ne comportant pas de ciel -6-. Dans le deuxième cas, à collecteurs horizontaux et tubes verti caux, les collecteurs sont différents des premiars mais offrent toujours le môme principe de circulation par thrmosiphon dite en parapluie par un montage en série des tubes de chauffage tels que décrits. Ils se présentent suivant FIG. 5 et FIG. 6 et se décomposent en deux parties distinctes. Le premier situé en BAS du radiateur électrique mixte comporte une chicane horizontale médiane -21- et une chicane v2rticale médiane -22-; Dans la partie haute du collecteur bas est logée la source de chaleur -4- soit à gauche soit à droite. Symétriquement la même partie haute du collecteur bas séparée de la précédente par la chicane verticale -22- sert de conduit de retour du fluide caloporteur qui est alors canalisé dans la partie basse du collecteur avant de rejoindre la source de chaleur. Le deuxième collecteur horizontal dit collecteur HAUT FIG. 7 comporte une chambre d'expansion incorporée -4- séparée du circuit par une cloison -5-. percée pour l'évacuation des bulles d'air. Ce collecteur qui reçoit le fluide caloporteur par un circuit tALLER " réalisé par les tubes -6- permet le bouclage entre les tubes "ALLER 6 " et les tubes " RETOUR 7 ".I1 existe donc dans ces collecteurs horizontaux le même principe d circulation par thermosiphon en parapluie avec alimentation en série des tubes " ALLER 6 " et des tubes " RETOUR 7 Le montage des tubes sur les collecteurs peut être direct par soudure ou indirect par interposition de manchons soudés -11entre collecteurs et tubes. Ce montage présente l'avantage de permettre d'écarter les "6-7" des collecteurs verticaux et horizontaux et ainsi de faire varier les écartements - 9 et 10 suivant les goûts ou les besoins, montage rendu impossible dans le cas des radiateurs électriques mixtes classiques. Le tube bombé FIG. 4. permet les mômes avantages que le tube rectangulaire -8- mais offre en plus une plus grande surface de de chauffe, un plus grand rayonnement donc un meilleur rendement. -.R E V E N D I C A T I O N S. 1) DISPOSITIF pour assurer une circulation par thermosiphon dte en parapluie d'un fluide caloporteur à l'intérieur d'un radiateur électrique mixte caractérisé en ce qu'il comporte des collecteurs verticaux l, 2, 3, FIG.1, 2, 3 ou horizontaux FIG. 6 et 7 avec chicanes 6, 23, 24 et chambre d'expansion incorporée 5 ainsi que des tubes de chauffage ronds, rectangulaires ou bombés FIG. 4 ali mentés en série et pouvant entre soudés directement sur les collecteurs ou par l'intermédiaire de manchons 11 qui permettent d'écarter horizontalement ou verticalement ces tubes des collecteurs. 2) DISPOSITIF selon la revendication 1 caractérisé en ce que le collecteur " BAS " horizontal FIG. 5 comporte une sepa ration partielle horizontale et médiane 21 imposant une circulation ALLER et RETOUR distinctes complètéo en cela par une séparation verticale médiane 22 laissant d'un côté libre le logement d'une source de chaleur, en l'occurrence une résistance électrique blindée, et de l'autre le passa ge du flux de RETOUR avant de passer sous la première chi cane et de rejoindre la source de chaleur. 3) DISPOSITIF selon la revendication 1 caractérisé en ce que le collecteur horizontal " HAUT " 7 comporte une séparation horizontale et médiane 6 servant de "ciel " pour le fluide caloporteur dont les bulles d'air dûes au réchauffement pourront s'évacuer par un trou 7 vers une chambre d'expan sion incorporée 5. 4) DISPOSITIF selon la revendication 1 caractérisé en ce que un collecteur vertical est constitué de deux parties 1 et 2 dont la première 1 reçoit la source de chaleur et rejoint directement la chambre d'expansion tout en permettant au fluide caloporteur réchauffé de monter dans 1 radiateur avant de redescendre par les tubes de chauffage et les au tres parties des collecteurs d'abord en 2 où des chi canes 23 l'obligent à repasser par le deuxième collecteur 3, qui ramène le flux à la source de chaleur 4. Ce premier collecteur a donc deux fonctions bien précises, l'une ser vant de colonne montante et l'autre de colonne de retour en série avec la partie 3. 5) DISPOSITIF selon la revendication 1 caracterisé en ce que le collecteur de retour 3, parallèle à l'ensemble 1-2. comporte une ou des chicanes 24 qui imposent au fluide caloporteur un retour sur la partie 2. 6) DISPOSITIF selon la revendication 1 caractérisé en ce que la communication entre les parties 1, 2 et 3 se fait par les tubes de chauffage raccords en série. Les parties hautes pouvant outre réalisées également sous la forme de collecteurs avec chambre d'expansion incorporée. 7) DISPOSITIF selon la revendication 1 caractérisé en ce que les tubes de chauffage peuvent âtre soudés directement ou indirectement avec des manchons soudés 11 sur les e C- teurs ce qui permet d'écarter les tubes des collecteurs et de faire varier les espaces 9 et 10 au gré ou suivant les impératifs techniques des clients. 8) DISPOSITIF selon la revendication l caracterisé en ce que ces radiateurs électriques mixtes peuvent être réalisés partir de tubes ronds, rectangulaires ou bombés FIG. 4 ces derniers offrant une plus grande surface de chauffe et de rayonnement donc un m2illeur rendement