Brevet FR2707738A1 — publié le 19950120

La présente invention a pour objet la création dans un appartement ou un pavillon, d'une installation de chauffage central à circulation d'eau chaude avec un fluide statique (7 et 12) et un fluide dynamique (22). Les accessoires se composent de : 1 générateur de chaleur (Fig. 1)1 accélérateur de circuit (18), 1 vase d'expansion à base d'azote (19) et de 6 radiateurs-convecteurs, ou plus (Fig. 2) ne nécessitant que un litre d'eau pour l'ensemble de l'installation comme fluide dynamique caloporteur (22) circulant dans le circuit et 0,35 litre dans le vase d'expansion (19). Cette installation a été conçue pour être proposée en "Prêt à monter" par n'importe quel profane n'ayant aucune connaissance en plomberie et n'obligeant pas l'intervention d'un professionnel, puisqu'il n'y a aucune alimentation d'eau à prévoir, ni de gaz de ville à modifier, ni de ventilation à prévoir. L'alimentation du fluide dynamique (22) (eau douce) s'effectue à l'aide d'une seringue de 50 cl, introduit par un robinet de 8/13 avec clapet antirefouleur (21) prévu sur l'installation, ainsi que, 1 purgeur d'air (20). A l'inverse d'une installation traditionnelle qui nécessite entre 20 et 50 litres d'eau, cette nouvelle installation limite les risques d'inondation. Toutes les soudures sont remplacées par des mamelons, écrous et joints coniques 12/17. Les passages difficiles et certains raccordements (les radiateurs par exemple) peuvent s'effectuer avec une durite en caoutchouc de même diamètre que le cuivre et deux pattes de serrage; ceci pour les gens qui ne savent pas travailler le cuivre. L'ensemble générateur de chaleur (Fig. 1) accélérateur de circuit (18) et vase d'expansion (19) peut être fourni, monté monobloc, ce qui enserré dans un capot forme la chaudière, ou montés séparément, permet d'utiliser les places perdues tel les bas de penderies ou de placards. Raccordés séparément, I'encombrement est nul comparé a la chaudière murale traditionnelle occupant un panneau de mur avec le passage des alimentations. Le Générateur de chaleur (Fig. I) est constitué par un tube de 70 m/m de diamètre et de 650 m/m de long ferme aux deux extrémités (3) enfermant un serpentin (2) en tube cuivre de 8/10 de diamètre sur une longueur développée de 9,00 mètres linéaires, baignant dans une substance liquide (7) à base d'huile introduit par le clapet (8) dont les deux extrémités du serpentin (9 et 10) sortent aux deux extrémités (3) du type de 70 m/m ; une sortie verticale (9) et une sortie horizontale (10) (Fig. 1). La sortie verticale (9) est raccordée à la pompe (18) au vase d'expansion (19) et au circuit (17) des radiateurs (Fig. 2) par un tube cuivre (il) de même diamètre 8/10. Une extrémité (3) du tube (I) de 70 m/m est percé d'un trou de 40 avec filetage destiné à recevoir une résistance (6) thermo-plongeur à vis de 1 200 à 2 500 watts. Ce système permet de changer de résistance en fonction du besoin pendant la saison d'hiver du nombre de radiateurs, de la puissance du compteur et de la prise de courant annexe. La résistance est introduite dans le tube (1) et le serpentin (2) c'est-àdire que les boucles du serpentin entourent la résistance (Fig. I) l'extrémité (3) intérieure du tube de 70 m/m (1) reçoit un deuxième tube en fer (4) plus petit de 40 m/m de diamètre, soudé sur le fond et introduit dans la place restante à l'intérieur des boucles du serpentin (2) face à la résistance (6) (Fig. 1). Ce système a pour but de diminuer la capacité intérieure du liquide (7) et de renfermer une substance à base de saumure (5) en vente dans le commerce, dont le rôle est d'emmagasiner l'excédent de chaleur pendant la marche du générateur et de le restituer lorsque la résistance n'est plus sous tension. En version sophistiquée, le générateur de chaleur (Fig. 1) peut être raccordé sur le vase d'expansion (19) avec un groupe de sécurité, le fluide dynamique (22) étant de même nature que le fluide statique (7) la température des deux se trouve équilibrée. Les radiateurs basés sur le système de la convection sont constitués de 1 corps de chauffe (Fig. 2) enfermé dans un capot de 0,60 m de haut et fixé à 15 cm du sol avec une trappe de régulation d'absorption d'air en partie basse et une grille de sortie de chaleur en partie haute. Le corps de chauffe est constitué de 1 tube en fer de 34m/m de diamètre (13) à ailettes (15), bouché hermétiquement aux deux extrémités, pour recevoir un fluide statique (12) et percés pour permettre le passage de I tube, ou 2 tubes en cuivres de 8/10 (11) contenant le fluide dynamique (22) permettant l'échange de chaleur avec le fluide statique (12) et les ailettes (15). Le tube (1I) en cuivre de 8/10 (ou les deux tubes) est une des particularités de l'invention. Tous les éléments composant l'installation de chauffage sont raccordés entre par le même tube de même diamètre 8/10 et qui véhicule le fluide dynamique (22) à une vitesse constante sans aucun ralentissement du générateur (Fig. 1) aux échangeurs (Fig 2). Sur certaines installations il est possible de faire passer un deuxième tube cuivre en 8/10 (I 1) dans les radiateurs intermédiaires, car en terminant par une boucle sur le dernier radiateur du circuit, le deuxième tube devient le retour d'alimentation. Le fait de passer le retour à l'intérieur du corps de chauffe limite la déperdition de chaleur et permet au fluide dynamique de se régénérer. Certaines installations ne nécessitent que le passe de 1 seule tube dans l'échangeur quand le retour est moins important que le départ et en fonction de la disposition des lieux. Chaque échangeur de chaleur (Fig. 2) est prévu en deux versions. lre version : Le fluide statique (12) permettant l'échange de chaleur entre le tube cuivre (11) contenant le fluide dynamique (22) et les ailettes extérieures (15) est constitué par de l'huile spéciale radiateur électrique. 2e version : Le fluide statique (12) constitué par l'huile est remplacé par de la limaille d'aluminium, rendant l'ensemble monobloc. REVENDICATIONS I. Installation d'un procédé de chauffage à circulation d'eau chaude constituée d'une chaudière divisible en trois parties (générateur de chaleur, pompe, vase d'expansion à base d'azote) permettant une meilleure utilisation de la place perdue, alimentant cinq ou six radiateurs-convecteurs et ne nécessitant que un litre d'eau dans l'ensemble du circuit, la circulation étant basée sur un seul tuyau cuivre de 8/10, faisant le départ et le retour, 2. Installation de chauffage selon la revendication 1 caractérisée par la chaudière (Fig. 1) renfermant un serpentin (2) en tube cuivre (11) du meme diamètre que toute l'alimentation (17) des radiateurs (Fig. 2) en 7/10 et baignant dans une substance d'huile (7) chauffée par une résistance (6) thermo-plongeur à vis, interchangeable variant de 1 200 à 2 500 watt. 3. Installation de chauffage selon la revendication 2 concernant la chaudière (Fig. I) caractérisée par un tube (4) de plus petit diamètre 40 m/m que les boucles du serpentin (2) et introduit dans la place libre en bout de la résistance (6) et destiné à diminuer la capacité en huile (7) de la chaudière. A l'intérieur de ce tube est placée une substance à base de saumure (5) qui emmagasine l'excédent de chaleur pendant la sollicitation de la résistance et qui la restitue lorsque la résistance n'est plus sous tension. Ce qui, combiné avec le peu de fluide dynamique à chauffer, rend l'exploitation du procédé de chauffage peu onéreux. 4. Installation de chauffage selon la revendication 1 et 2 caractérisée par les radiateurs-convecteurs (Fig. 2) comprenant un échangeur et un capot servant de support à l'échangeur de chaleur, fabriqué avec un tube de 34 m/m (13) à ailettes (15) soudé aux deux extrémités, percées et traversées par un ou deux tubes (Il) cuivre de 8/10 raccordé sur le circuit d'alimentation (17) et destiné à recevoir le fluide dynamique caloporteur (22) et qui va permettre l'échange de chaleur à l'intérieur du tube (13) à ailettes (15) au fluide statique (12) composé par une substance à base d'huile occupant la place libre à l'intérieur du tube à ailettes (13 et 15). 5. Installation de chauffage selon la revendication 4 caractérisé par le remplacement de l'huile statique (12) dans l'échangeur de chaleur par de la limaille d'aluminium, rendant l'ensemble tube et ailettes (13 et 15) et tube cuivre monobloc. 6. L'ensemble de l'installation de chauffage selon les revendications 1, 2, 3 et 4, caractérisé par le vase d'expansion (19) à base d'azote, l'accélérateur de circuit (18) le générateur de chaleur (Fig. 1) et les radiateurs sont raccordés sur le même tube cuivre 8/10 formant le circuit d'alimentation, départ et retour à la source de chaleur, à une vitesse et un débit toujours constant. 7. L'ensemble selon l'une des revendications 1, 2, 3 caractérisé en ce que le générateur de chaleur (Fig. I) forme un cylindre de peu d'encombrement de 70 m/m de diamètre et 650 m/m de long et peut être placé dans les places perdues ou inutilisables tel les bas de penderie, puisqu'il ne nécessite aucun entretien ni aucune ventilation, idem pour la pompe (18) et le vase d'expansion (19).