Brevet FR2694748A1 — publié le 19940218

NOTICE EXPLICATIVE SUR LE FONCTIONNEMENT DU DECANTEUR-DIGESTEUR POUR LE TRAITEMENT DES EAUX MENAGERES DE REJET Objectif recherché : Traitement optimal des eaux ménagères de rejet. Possibilités de rendement : Sur la base théorique d'un volume des rejets correspondant à 200 L d'eau usée par habitant et par 24 heures, le type 100 H traite sans problème, un volume total de 20 m3 jour. Performances obtenues : Voir les résultats d'analyse des rejets effectués par la DASS, les 19.06.85 - 26.06.87 et 20.10.88. Principes du fonctionnement : (suivre le plan) - Les eaux ménagères usées arrivent dans la fosse par le regard Y ; elles pénètrent dans la cellule A, pour ressortir dans le regard Z, après avoir circulé lentement et en surface par les créneaux 1-2-3-4-5-6 et 7 ; les créneaux sont disposés en chicane pour éviter une correspondance directe entre le créneau 1 et le créneau 7. A la sortie du regard Y, pose d'une grille de retenue des corps étrangers (papiers, coquilles d'oeuf s, boites de yaourt, etc...). Pour permettre l'évacuation des matières en suspension prisonnières à l'intérieur du tuyau d'arrivée, deux rangées de 4 trous de 5 cm sont à percer l'axe de la 1ère rangée se trouve à 5 cm du-niveau du liquide ; l'axe de la 2ème rangée se trouve à 16 cm du même niveau. Turbulences : Pour amortir les turbulences éventuellement provoquées par une forte arrivée d'eau, le liquide pénètre dans la cellule A, remplie comme les autres cellules, sur une hauteur de 2,10 m, par un tuyau de 0,30 qui plonge à 0,80 de la surface. Décantation : Elle s'obtient par la montée en surface des matières légères, les matières lourdes se déposant sur le fond. L'eau ressort en H par un tuyau de 0,30 qui récupère à un niveau intermédiaire, le liquide épuré. Séparateurs des eaux de pluie : Ils sont installés seulement lorsqu'il y a arrivée mixte : eaux ménagères plus eaux de pluie. Ventilation de la fosse : Il est indispensable d'assurer une bonne ventilation à l'intérieur de l'ouvrage ; l'apport permanent d'oxygène permet le développement des bactéries (aérobies) qui digèrent les boues de surface ; les boues déposées au fond de la cuve sont digérées par des bactéries (anaérobies) qui vivent sans apport d'oxygène. La circulation de l'air se fait entre les créneaux à partir du regard Y jusqutau regard Z ; s'il y a nécessité, la ventilation peut être améliorée par deux bouches d'aération posées en diagonale sur la dalle de surface. Vidange de la fosse : Un nettoyage annuel des 8 cellules paraît être suffisant. Frais de fonctionnement : Ils se limitent au coût de la main d'oeuvre et de la location du matériel utilisé pour effectuer la vidange. Il convient d'ajouter le montant des honoraires pour l'analyse des prélèvements des rejets, plus le coût d'un nettoyage hebdomadaire du regard Y. DEPARTEMENT de l'AIN DIRECTION DEPARTEMENTALE3 DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES SERVICE DEPARTEMENTALE D'ASSISTANCE TECHNIQUE AUX EXPLOITANTS DES STATIONS D'EPURATION Adresse Téléphone : Postes COMMUNE : DOMSURE (Hameau de Villeneuve) Visite du : 10 juin 1985 Constructeur Année de mise en service Conditions atmosphériques : Cette visite nous a permis de consta Capacité théorique : ter que cet ouvrag avait un fonction nement satisfaisant. Avec 30 habitants Equivalent habitant raccordé : raccordés et un volume de 35 m3, il est largement dimensionné. Une vidange Nature de l'effluent : annuelle des boues est toutefois re commandée. Réseau d'égout : Un prélèvement de sortie a été effec tué en aval, à la sortie du tuyau dans Déversoir d'orage : le fossé. il est dans les normes de rejet. Relevage Dégrillage : Le Technicien Sanitaire Dessablage Dégraissage / LABORATOIRE Analyse d'eau usée n 2 1 701 du CENTRE HOSPITALIER 47, bd de Brou SERVICE D'ASSISTANCE AUX EXPLOITANTS DES 01012 BOURG-en-BRESSE STATIONS D'EPURATION Demande de Tél : 22/82/44 DEPARTEMENT DE L'AIN Poste 413 D.A.S.S. PREFECTURE (Digesteur-Décanteur) Origine : Station d'épuration de DOMSURE Hameau de Villeneuve Prélèvement effectué le 10.6.85 à 15 h 30 par SORTIE décanteur ph : 7,40 Demande biochimique en oxygène D.B.O. : : 23 Demande chimique en oxygène D.C.O. : : 80 Matière en suspension totale : : 18 Fraction minérale : : 7 Fraction organique : : 11 Aspect, odeur, couleur .................... OBSERVATIONS 19 juin 1985 Le Directeur du Laboratoire DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES SATESE RAPPORT DE VISITE Adresse : Préfecture de l'Ain Commune de DOMSURE Téléphone : 21.01.26 - Station d'épuration du hameau de Villeneuve - Visite du 12 juin 1987 en présence de personnel communal - Type de station : décanteur - Constructeur - Année de mise en service : - Capacité théorique : - Nature de l'effluent : domestique - Equivalent habitant raccordé : 30 - Type de réseau : unitaire - Présence eaux parasites : non - Conditions atmosphériques : variables - Déversoirs d'orage : RAS - Relevage : sans - Limiteur de débit COMMENTAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT Fonctionnement correct de cette installation. Les boues sont vidangées régulièrement. Un prélèvement de sortie a été effectué (voir analyse). Il est dans les normes de rejet niveau d. Le Technicien sanitaire, LABORATOIRE Analyse d'eau usée n 2276 du CENTRE HOSPITALIER 47, bd de Brou SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 01012 BOURG-en-BRESSE AUX EXPLOITANTS DES STATIONS D'EPURATION Tél. : 22.00.56 Demande de Poste 413 DEPARTEMENT DE L'AIN D.A.S.S. PREFECTURE (Décanteur-digesteur) Origine : Station d'épuration de DOMSURE Hameau de Villeneuve Prélèvement effectué le 12 juin 1987 à 10 heures SORTIE pH : 7,71 Demande biochimique en oxygène D.B.O. (mg/l) : : 20 Demande chimique en oxygène D.C.O. (mg/l) : : 74 Matière en suspension totale (mg/l) : : 25 Fraction minérale ....................... : Fraction organique ...................... : Aspect, odeur, couleur .................. : Phosphore totale (mg/l) ........................... : OBSERVATIONS Le 26.06.87 Le Directeur du Laboratoire DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES SATESE Adresse : Préfecture de l'Ain Tél. : 21.01.26 RAPPORT DE VISITE Commune : DOMSURE - Station d'épuration du hameau de Villeneuve - Visite du 6 octobre 1988 en présence de Monsieur le Garde-Champêtre - Type de station : décanteur - Constructeur - Année de mise en service : - Capacité théorique - Nature de l'effluent : domestique -- Equivalent habitant raccordé - Type de réseau : unitaire environ 30 - Conditions atmosphériques : beau temps - Présence eaux parasites : non - Déversoirs d'orage : ne déverse pas -Relevage : arrivée gravitaire -Limiteur de débit : / ------------ COMMENTAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT Fonctionnement correct de cette installation. Le rejet est de bonne qualité (voir analyse). Le Technicien sanitaire, LABORATOIRE Analyse d'eau usée n 2 722 du CENTRE HOSPITALIER SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 47, bd de Brou 01012 BOURG-en-BRESSE A@A @APLUIIANIS DES SIATIUN@ -------- D'EPURATION Tél. : 22.00.56 Demande de : @@@@@@@@@@@@@@@@@ Poste 413 DEPARTEMENT DE L'AIN D.A.S.S. PREFECTURE (Décanteur-digesteur) Origine : Station d'épuration de DOMSURE (Villeneuve) Prélèvement effectué le 6.10.1988 à 15 heures. SORTIE pH.......................................... : 7,16 Demande biochimique en oxygène D.B.O. (mg/l) : 4 Demande chimique en oxygène D.C.O. (mg/l) : 40 Matière en suspension totale (mg/l) : : 8 Fraction minérale ..................... : Fraction organique .................... : Aspect, odeur, couleur ....................... : Phosphore total (mg/l) ...................... : OBSERVATIONS 20 OCTOBRE 1988 Le Directeur du Laboratoire La rigure 1 représente une vue en plan 2 2 représente une coupe sur regard Y 3 3 représente une coupe sur regard Z 4 représente une coupe sur sortie du compartiment H 5 représente une coupe AA 6 représente une coupe BB La contenance est la suivante Cellule A : 2 m3 755 Cellule E : 2 m3 610 " B : 2 m3 755 " F : 2 m3 610 C C : 2 m3 610 " G : 2 m3 755 " D D : 2 m3 610 " H : 2 m3 755 TOTAL .... 10 m3 730 + 10 m3 730 = 21 m3 460 REVENDICATION Décanteur-digesteur pour le traitement des eaux ménagères de rejet, caractérisé en ce qu'il est un ouvrage enterré et en ce que le liquide s'écoule lentement et en surface par sept créneaux placés en chicane (1 à 7) ; seule l'eau décantée s'écoulant dans un regard (Z) à la sortie d'une dernière cellule (H), tes matières lourdes s'étant déposées au fond de la fosse au cours du circuit et les matières grasses légères restant en surface.