Brevet FR2678048A1 — publié le 19921224

-DESCRIPTIF LA PRESENTE INVENTION A POUR OBJET DE CONTROLER DES ORGANES (SOUPAPE, VASE D'EXPANSION,purgeurs,MANO-METRE ECT.)SUR UN CIRCUIT DE CHAUFFAGE CENTRAL SANS ETRE OBLIGE DE VIDANGER CE CIRCUIT. UN CONTROLE PERIODIQUE DU VASE D'EXPANSION DE LA SOUPAPE EST NECES SAIRE POUR LA BONNE MARCHE DE L'INSTALLATION.UN REMPLACEMENT DE CES ORGANES EST PARFOIS NECESSAIRE ET UNE VIDANGE DE L'INSTALLATION S'IMPOSE ALORS.CETTE EAU DE CHAUFFAGE QUI CONTIENT SOUVENT DE L'ANTIGEL OU DES INHIBITEURS EST EVACUEE A L'EGOUT D'OU POLLUTION. AU REMPLISSAGE DE L'INSTALLATION IL FAUDRAT REMETTRE DE L'ANTIGEL DANS LE CIRCUIT CE QUI ENGENDRE DES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES. UNE PURGE DE L'INSTALLATION SERAT NECESSAIRE COUT TROP ELEVE DE L'INTERVENTION LORS DU REMPLACEMENT D'UN ORGANE SUR UNE INSTALLATION NON EQUIPEE DE MON SYSTEME IL FAUT ARRETER LE BRULEUR MANUELLEMENT POUR EVITER DE DETERIORER LA CHAUDIERE ET PENDANT TOUT LE TEMPS DE L'INTERVENTION LE CHAUFFAGE NE FONCTIONNE PAS.AVEC MON SYSTEME LE BRULEUR S'ARRETE LORS DE LA MANIPULATION DE LA VANNE TROIS VOIES,MAIS L'EAU DE LA CHAUDIERE EST TOUJOURS VEHICULEE VERS LES EMETTEURS (RADIATEURS, PLANCHER CHAUFFANT,CONVECTEURS.) AVEC MON SYSTEME GAIN DE TEMPS,SECURITE,PAS DE POLLUTION. AVEC MON SYSTEME DE VANNE TROIES VOIES JUMELEE A UN INTERRUPTEUR (FIG.1)IL EST INUTILE DE VIDANGER L'INSTALLATION DE SON EAU ET LE BRULEUR EST ARRETE AUTOMATIQUEMENT PAR L'INTERRUPTEUR.LE CONTROLE OU LE REMPLACEMENT DES ORGANES SE FAIT FACILEMENT ET DANS UN TEMPS TRES COURT. L'ENSEMBLE DU SYSTEME EST COMPOSE D'UN CHASSIS METALLIQUE(FIG A FIXER AU MUR OU SUR TOUT AUTRE SUPPORT.SUR LE CHASSIS EST FIXER UN INTERRUPTEUR(FIG.1N04).UNE VANNE TROIS VOIES(FIG.lN $ AVEC PASSAGE EN TE INTERIEUR EST SOLIDAIRE DU CHASSIS.MAINTENUE PAR DEUX COLLIERS(FIG.1NOS) OU PLUS SUIVANT LE DIAMETRE DE LA VANNE. LE BOUTON DE MANOEUVRE(FIG.1N02) DE LA VANNE QUI PERMET D'ISOLER TELLE OU TELLE PARTIE DU CIRCUIT AGIT AUSSI SUR L'INTERRUPTEUR FIXER AU CHASSIS.LE ROLE DE CET INTERRUPTEUR N04 EST D'ALIMENTER OU NON ELECTRIQUEMENT LE OU LES BRULEURS.LE SYSTEME S'ADAPTE A TOUTE INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL A CIRCULATION D'EAU. LE SYSTEME EST PREVU AVEC DES VANNES ET CHASSIS DE DIFFERENTS DIAMETRE POUR S'ADAPTER AUX DIFFERENTES INSTALLATION.SUR LA FIG.N02 LA VANNE SE TROUVE EN POSITION DE FONCTIONNEMENT L'EAU DU CIRCUIT DES EMETTEURS N03 FIG.N02 PASSE PAR LA VANNE TROIS VOIES ET SE DIRIGE D'UNE PART VERS LES ORGANES DE CONTROLE ET DE SECURITE(VASE D'EXPANSION N08 FIG.N02 PURGEUR AUTOMATIQUE N06 FIG N02 MANOMETRE ET SOUPAPE N05 FIG.N02) ET D'AUTRE PART VERS LA CHAUDIERE N04 FIG.N2.SEULEMENT DANS LE CAS DE LA FIGURE N02 L'INTERRUPTEUR EST ACTIONNE ET LE OU LES BRULEURS FONCTIONNEN r. SUR LA FIGURE N03 LA VANNE TROIS VOIES N'IRRIGUE PLUS LE CIRCUIT DESSERVANT LES ORGANES DE SECURITE ET DE CONTROLE.L'INTERRUPTEUR N'EST PLUS ACTIONNE ET LE OU LES BRULEURS S'ARRETENT,UN CONTROLE AISE EST ALORS POSSIBLE SUR LES DIFFERENTS ORGANES DU CIRCUIT ISOLE.SUR LA FIGURE N04 LA VANNE TROIS VOIES EST UTILISEE COMME VANNE DE BARAGE POUR ISOLER LE CIRCUIT EMETTEUR DU CIRCUIT CHAUDIERE. REVENDICATION SYSTEME PERMETTANT DE CONTROLER ET DE REMPLACER DES ORGANES D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL A CIRCULATION D'EAU SANS AVOIR A ARRETER LA CIRCULATION DU FLUIDE ET SANS VIDANGER L' INSTALLATION MAIS EN ARRETANT LE OU LES BRULEURS CARACTERISE PAR UN CORPS DE VANNE TROIS VOIES (1) AVEC UN PASSAGE EN TE A L'INTERIEUR QUI EST MOBILE ET COMMANDÉ PAR UN BOUTON DE MANOEUVRE (2) PERMETTANT D'ALIMENTER ELECTRIQUEMENT LE BRULEUR GRACE A UN INTERRUPTEUR (4) SITUE SUR LE CHASSIS METALLIQUE (3)pCE CORPS DE VANNE ETANT RACCORDE SUR UNE PREMIERE BRANCHE A LA CHAUDIERE,SUR UNE SECONDE BRANCHE A L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET SUR LA TROISIEME BRANCHE TUBULURE PRESENTANT LES ORGANES VASE D'EXPANSION,SOUPAPE DE SURETE,PURGEUR AUTOMATIQUE,VANNE DE REMPLISSAGE OU DE PRELEVE MENT,ET ETANT MAINTENU SUR LE CHASSIS PAR DES COLLIERS (DEUX OU PLUSIEURS EN FONCTION DU DIAMETRE DES BRANCHES).