Brevet FR2614405A1 — publié le 19881028

La présente invention concerne un dispositif de régulation du tirage des réfrigérants atmosphériques, faisant ainsi varier le courant d'air de refroidissement. Les réfrigérants concernés sont ceux des centrales thermiques et des industries chimiques. Actuellement, ces réfrigérants ne sont pour la plupart équipés d'aucun système de régulation puisque l'on recherche la meilleure efficacité de ces réfrigérants. Toutefois les rigueurs de l'hiver peuvent occasionner aux structures des dommages importants, voire même l'indisponibilité. totale des équipements les jours de gel. Certains réfrigérants dits "à ruissellement" sont équipés d'un système de grillage périphérique sur lequel l'eau gèle et forme un rideau de glace diaphragmant ainsi l'entrée d'air par grand froid. Ceci évite un refroidissement t-op important de l'eau du circuit et évite de geler les structures d'échange.D'autres réfrigérants dits "à récupérateurs suspendus" ne peuvent pas être équipés de ce système puisqu'ils n'ont pas de bassin de récu pération aux pieds des tours. I1 peut donc être envisagé l'installation d'un dispositif soIt textIle, soit plastique, soit métallique, coûteux et encombrant qui réduira l'entrée d'air entre les piliers ou freinera sa sortie dans la cheminée. Le dispositif selon l'invention consiste en quelques orifices latéraux (1) dans la structure de la cheminée (6) immédiatement au-dessus du niveau des rampes d'aspersion du système de distribution d'eau chaude (2). Ces orifices (1) seront équipés d'obturateurs variables (8), réglables en fonction des besoins du moment. La forme et le type d'obturateur est indifférent au principe. Il peut s'agir de volets orientables, à coulissement, à basculement, à pivotement, de portes de visite, etc. L'entrée d'air frais (5) ainsi produite par l'ouverture des orifices vient diminuer la dépression qui existe à ce niveaulà, créée par l'ascendance du courant d'air chaud et humide (7). De plus ce dispositif étant prévu spécialement pour les jours de gel, cette entrée d'air frais refroidit par mélange le courant d'air chaud ascendant (7) et ralentit d'une deuxième manière son importance. le réglage de l'ouverture de ces orifices latéraux permettra d'ajuster simplement le courant d'air ascendant nécessaire au refroidissement de l'eau au travers des structures d'échange (3) à une température qui leur évitera de geler et de se détériorer. Ce dispositif de régulation du tirage des réfrigérants sera donc particulièrement intéressant pour éviter de geler les structures d'échange de chaleur entre l'eau et l'air (3) et des récupérateurs suspendus (4). Toutefois ce même dispositif peut également être utilisé dans les mêmes conditions pour les autres types de réfrigérants. REVENDICATIONS 1) Dispositif de régulation du tirage des réfrigérants atmosphériques caractérisé par des orifices d'entrée d'air frais (1). 2) Dispositif selon la. revendication 1 caractérisé par le fait que ces orifices se situent latéralement au-dessus du niveau des rampes d'aspersion (2) et des corps d'échange (3). 3) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par le fait que ces orifices sont munis d'obturateurs (8) qui permettent de faire varier l'entrée d'air frais (5) jusqu'à la fermeture complète. 4) Dispositif selon la revendication 3 caractérisé par le fait que ces obturateurs (8) de forme et de types indifférents au principe, volets orientables à coulissement, à basculement, à pivotement, portes de visite, etc, sont téléréglables.